Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Г л а в а  д в а д е с е т а
ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
Чл. 209. (1) Помпената станция е част от
енергийния обект и е предназначена за снабдя-
ването му с определени водни количества (води
за охлаждане, за технически и противопожарни
нужди, сурова химически необработена вода,
вода за топлопреносната мрежа и др.), необхо-
дими за експлоатацията на обекта.
(2) Помпената станция обхваща съоръжени-
ята от водоизточника, водоподаващите канали
и тръбопроводи на смукателната страна, пом-
пената уредба със затворните органи пред и след
помпите, колекторния участък и напорния тръ-
бопровод, измервателните, управляващите и
защитните системи.
Чл. 210. В помпената станция се води и съх-
ранява документация съгласно глава осма.
Чл. 211. Когато помпената станция обслуж-
ва и други водоползватели, се съставя съвмест-
но съгласувана инструкция за експлоатация по
предназначение и се договарят задълженията и
отговорностите на всяка от страните.
Чл. 212. При експлоатацията на помпената
станция се осигурява:
1. сигурна и непрекъсната работа на съоръ-
женията при оптимални параметри на дебит,
налягане, температурен режим, коефициент на
полезно действие;
2. постоянна готовност за пускане в работа
на всички съоръжения.
Чл. 213. (1) В помпените станции, които
работят в напълно автоматизиран режим без
дежурен персонал, системите за автоматично
управление, контрол и защита са постоянно
включени в работа.
(2) В помпените станции с постоянно дежур-
ство дежурният персонал е отговорен за осигу-
ряването на нормален експлоатационен режим.
Чл. 214. Помпените агрегати работят при
напълно отворени затворни органи на смука-
телната и нагнетателната страна.
Чл. 215. Не се разрешава пускане на помпе-
ните агрегати в действие при следните условия:
1. неизправност на агрегатите, съоръжения-
та и затворните органи на смукателната и наг-
нетателната страна на помпата;
2. неизправност на системите за управление,
сигнализация и защита;
3. ненормално състояние на водосборното
съоръжение, каналите, тръбопроводите.
Чл. 216. Стойностите на параметрите, които
ограничават пускането и работата на помпените
агрегати и на помпената станция, се определят от
изискванията на завода производител, в проекти-
те или от извършени специални изпитвания. Те се
записват в местната инструкция за експлоатация.
Чл. 217. Помпеният агрегат се спира от ра-
бота при установяване на:
1. неизправност на която и да е защита, дейст-
ваща за спиране на съоръжението;
2. неизправност в дистанционното управле-
ние на затворните органи, предназначени за
ограничаване и ликвидиране на повреди във
водопровеждащите съоръжения;
3. неизправности в системите за мазане и
охлаждане на агрегатите;
4. повишени вибрации на лагерите над до-
пустимите;
5. неизправности в съоръженията, приемащи и
разпределящи изпомпваните водни количества,
които могат да доведат до заливане на площи и
съоръжения или да се създадат други опасности;
6. кота на засмукване, създаваща условия за
кавитация на работното колело.
Чл. 218. В съответствие с местната инструк-
ция за експлоатация периодично се контроли-
ра времетраенето на:
1. отварянето и затварянето на спирателния
шибър на нагнетателната страна;
2. задействането на обратния клапан след
помпата и предизвикания от това воден удар в
тръбопровода;
3. въртенето на помпата след изключване от
работа до пълното спиране;
4. процеса при внезапно изключване на пом-
пата при отпадане на електрозахранването.
Чл. 219. (1) Устройствата за облекчаване на
водния удар в тръбопровода трябва да постигат
плътно затваряне без никакви пропуски при
нормално налягане и нормална експлоатация.
(2) Изпуснатата вода при воден удар се отве-
дежда в дренаж, без да залива съоръжения.
Чл. 220. (1) Вибрациите на помпените агрега-
ти не могат да надвишават нормативните стой-
ности, посочени в чл. 202, за хидротурбинните
уредби. Местата на измерване на вибрациите са:
носачите на лагерите, опорите на аксиалните
(петовите) лагери за вертикалните помпени аг-
регати и стойките за хоризонталните агрегати.
(2) Отделно се контролират вибрациите на
лагерите на електродвигателите, които също
трябва да остават в посочените нормативни
стойности.
Чл. 221. При експлоатацията на помпената
станция през зимния период не се допускат
режими на работа, водещи до повреди или раз-
рушаване на съоръженията от замръзване.
Чл. 222. Основен ремонт на помпения агре-
гат и помпената станция се извършва в зависи-
мост от състоянието на съоръженията и работ-
ните им часове в срокове и в обем според мес-
тните условия на експлоатация.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п ъ р в а
ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 223. Чрез експлоатацията на техничес-
кото водоснабдяване на енергийните обекти се
осигуряват:
1. непрекъснато подаване на необходимото
количество вода за технологични, противопо-
жарни и други нужди с нормативни качествени
показатели;
2. недопускане замърсяването на системите
за техническо водоснабдяване и охлаждане на
съоръженията;
3. опазване на околната среда от отработени
замърсени технически води.
Чл. 224. (1) За избягване на отложения в
тръбите на кондензаторите и другите топлооб-
менни апарати, корозия, цъфтеж на водата в