Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 112

СТР.  112	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
№
по
ред 
Помещение, съоръже­
ние или инсталация 
(клас на функционална 
пожарна опасност) и 
свободна дворна площ
Показател, 
по който се 
пред­виждат 
пожаро-
технически 
средства
Прахов 
пожаро­гаси­тел 
(бр.), за пожа­
ри от класове
Пожаро­
гаси­­
тел с 
въглеро­
ден 
диоксид 
5 kg 
(бр.)
Пожаро­
гаси­тел 
на водна 
основа с 
вмести­
мост 
9 l (бр.),
за пожа­ри 
от клас
Противо­
пожарни 
одеяла 
(бр.) с 
размери 
не по-
малки от 
1,5 m на 
1,5 m 
Возим 
пожарогасител 
(бр.)
6 kg
12 kg
с въгле-
роден 
диоксид 
30 kg
с прах 
50 kg,
за по­
жари от 
класове
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
 Складове за негорими 
материали в горима опа­
ковка/Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
 
9.
 Складове за машини и 
съоръжения/Ф5.2
500 m2
 
2 АВС
 
 
 
 
10. Складове с открити ре­
зервоари или бутилкови 
инсталации с вмести­
мост над 1000 l, обслуж­
ващи котелни помеще­
ния
 
1 ВС
 2 ВС
 
1 – те­
жък тип
 
 
Забележки:
1. За помещения с автоматична пожарогасителна инсталация не се изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари освен 
общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени 
процеси.
3. Помещения, съоръжения, инсталации и обекти, които не са дадени в приложението, се при­
равняват към сходните на тях по пожарна опасност. 
4. Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват строежите, трябва да са с удостоверено 
съответствие съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продук­
тите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, 
задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и 
за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).
5. Класовете на пожарите са съгласно БДС EN 2 „Класификация на пожарите“.
6. Разрешава се за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със застроена 
етажна площ, по-малка от 100 m2, да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg 
за пожари от класове „А“, „В“ и „С“, а за едноетажни строежи от същите класове на функционална 
пожарна опасност със застроена площ, по-малка от 12 m2 – един прахов пожарогасител 1 kg за по­
жари от класове „А“, „В“ и „С“ или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.
7. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:
а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 кg (или повече) за пожари 
от класове „В“ и „С“ или „А“, „В“ и „С“;
б) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от 
класове „А“, „В“ и „С“ (с изключение на пожарогасителите на водна основа за помещенията по 
т. II.36);
в) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от същите класове;
г) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с 
вместимост по 6 l, предназначени за пожари от същите класове и разположени един до друг.
8. Ако е осигурен оперативен или оперативно-ремонтен персонал съгласно Наредба № 9 от 
2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.), 
обслужващ сградите и съоръженията по т. I.58, букви „а“ и „б“ на непрекъснат сменен режим, се 
допуска изискващите се пожарогасители за тях да бъдат съхранявани при същия персонал, а когато 
няма непрекъснато дежурство на оперативен или оперативно-ремонтен персонал – изискващите се 
пожарогасители да бъдат включени към екипировката и техническото оборудване на оперативно-
ремонтните бригади, обслужващи сградите/съоръженията.
9. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се за­
менят с прахови пожарогасители 12 kg за пожари от класове „А“, „В“ и „С“.“
§ 312. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1
Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект
Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект включва:
1. Обяснителна записка на фаза идеен проект, която съдържа:
1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност: