Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
заземяването се извършва по начин, който не
възпрепятства нормалното развиване на про-
водника; работещият, стъпил на земята, изпол-
зва диелектрични ръкавици при работи с допир
до изтегляния проводник;
5. съединяването/разединяването на провод-
ник и пилотно въже се извършват с диелект-
рични ръкавици след заземяването им в една
обща точка; допуска се работа без диелектрич-
ни ръкавици само след заземяване на провод-
ника с преносим заземител, непосредствено до
мястото на допиране до него;
6. регулирането и натягането на проводни-
ци, прехвърлянето им от ролки на носителни
клеми, както и други работи, свързани с изкач-
ване на стълб, се извършват след свързването
им с преносим заземител на всеки стълб, по
който се работи.
Чл. 402. Повдигателните съоръжения на
транспортни средства се заземяват след уста-
новяване на работното място. Проводникът, по
който ще се работи, се свързва с работната
площадка на повдигателните съоръжения с
преносим заземител.
Чл. 403. Мостовете на опъвателни стълбо-
ве се скачват след приключване на всички
работи в участъка и свързването на постоян-
ните заземители на стълбовете и мълниеза-
щитното въже.
Чл. 404. При работа по незаземени мълние-
защитни въжета изискванията за обезопасява-
не са както при работа по проводниците на ВЛ.
Раздел VI
Работа по една изключена тройка на въздуш-
на линия, при окачени две тройки на една
стълбовна линия, когато втората тройка е
под напрежение
Чл. 405. Работата по една изключена тройка
на ВЛ при окачени две тройки на една стълбов-
на линия, когато втората тройка е под напреже-
ние, се извършва с наряд.
Чл. 406. (1) Разрешава се работа по едната
тройка с качване върху стълб без изключване
на напрежението на другата тройка, когато
разстоянието между най-близките проводници
на двете тройки е не по-малко от:
1. за електропроводи с напрежение до 35 kV
вкл.—3 m;
2. за електропроводи с напрежение 110 kV—
4 m;
3. за електропроводи с напрежение 220 kV—
6 m;
4. за електропроводи с напрежение 400 kV—
9 m.
(2) Разрешава се работа от телескопична
платформа (вишка), разположена от външната
страна на изключената тройка, когато разсто-
янието между най-близките проводници на двете
тройки е не по-малко от:
1. за ВЛ с напрежение до 35 kV вкл.—2 m;
2. за ВЛ с напрежение 110 kV—3 m.
(3) Разрешава се работа по ВЛ с напрежение
до 35 kV, когато разстоянието между най-близ-
ките проводници на първата и втората тройка
е по-малко от 3 m, но не по-малко от 2 m, само
при използване на преносими ограждения.
Чл. 407. (1) Отговорност за правилното оп-
ределяне на изключената тройка от ВЛ носят
оперативният персонал, който ръководи изк-
лючванията, и отговорният ръководител.
(2) След определяне на изключената тройка
отговорният ръководител е длъжен да се увери,
че напрежението по нея е изключено. Заземя-
ването се извършва непосредствено след про-
верката за отсъствие на напрежение.
(3) При преместване на бригадата за работа
от един стълб на друг изпълнителят на работа-
та отговаря за правилното посочване на изклю-
чената тройка от ВЛ.
Чл. 408. Върху стълбовете, на които се извър-
шва работа, от страната на тройката под напре-
жение на височина 2—3 m от земята, се окачват
предупредителни табели “Стой! Високо напре-
жение!” и “Качването забранено!”. Табелите се
окачват от изпълнителя на работата или от чле-
нове на бригадата, под негово наблюдение.
Чл. 409. Забранява се:
1. при работа по изключената тройка от ВЛ
да се преминава към конзолата на тройката под
напрежение;
2. развиване и навиване на проводници и
кангали върху стълбове и употреба на метални
ролетки и метри.
Чл. 410. Приспособления, дребни детайли и
инструменти се изкачват и спускат от стълб с
помощта на неметално безкрайно въже.
Чл. 411. Повдигателните и теглителните
механизми, използвани за работа, се заземяват.
Раздел VII
Обходи, огледи и почистване на трасе на въз-
душни електропроводни линии
Чл. 412. (1) Обходи и огледи на ВЛ могат да
се извършат без наряд от едно лице с трета
квалификационна група.
(2) При нощни обходи и при лоши метеороло-
гични условия обходите се извършват от две лица.
(3) Обхождащият/обхождащите се движи/
движат встрани на трасето за избягване на опас-
ност от поражение на електрически ток от пад-
нал на земята или провиснал проводник.
(4) При обходите винаги се приема, че ВЛ е
под напрежение.
Чл. 413. Огледът на ВЛ и на открит (възду-
шен) трансформаторен пост се извършват от зе-
мята без качване върху стълб или конструкция.
Чл. 414. (1) При откриване на паднал на зе-
мята или провиснал проводник на обхождащия
се забранява да се доближава до проводника на
разстояние, по-малко от 8 m.
(2) Обхождащият взема мерки за сигнализи-
ране и предотвратяване на възможността за приб-
лижаване до проводника на хора и животни.