Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 13

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
(3) Трасето на технологичната далекосъоб-
щителна мрежа, подземните шахти и другите
съоръжения към него се означават с метални
или стоманобетонни стълбове с височина най-
малко 1,5 m над терена на разстояния, осигуря-
ващи пряка видимост един от друг и оцветени в
жълто с червена шапка.
(4) При пресичане на газопроводите от пъ-
тища Изпълнителна агенция “Пътища”—за
републиканските пътища, общинските админис-
трации—за общинските пътища, и собствени-
ците на частните пътища поставят пътни знаци
с допълнителни табели съгласно Закона за дви-
жението по пътищата в местата, където газо-
проводът се пресича от пътищата, на разстоя-
ние 150 m от оста на газопровода в двете нап-
равления на пътя.
(5) При пресичане на газопроводите от же-
лезопътни линии Изпълнителна агенция “Же-
лезопътна инфраструктура” осигурява поставя-
нето на разстояние 800 m от двете страни от
оста на газопровода в двете направления на
железопътната линия табела с надпис “Внима-
ние! Газопровод с високо налягане!” или друг
знак, съответстващ на изискванията за експло-
атация на железопътните линии.
Чл. 47. (1) Преносната мрежа се разделя на
участъци чрез спирателни кранови възли, за
които се осигурява физическа защита чрез ог-
раждения.
(2) Разстоянията между крановите възли се
определят в зависимост от земетръсната зона,
работното налягане, диаметъра на газопрово-
да, времето, което е необходимо за достигане
до мястото на крановия възел, необходимостта
на крановете за производствени цели, местопо-
ложението на най-близкото газопроводно от-
клонение и наличието на други съществуващи
кранове, като разстоянието между крановите
възли  не може да е по-голямо от 30 кm.
(3) Спирателни възли се монтират допълни-
телно в следните случаи:
1. в началото на всяко отклонение от пре-
носния газопровод;
2. на преносни газопроводи на разстояние до
500 m до КС и ГРС;
3. на двата бряга на водни прегради при преси-
чането им от газопровода в две и повече линии.
(4) Спирателната арматура с условен диаме-
тър, равен или по-голям от 400 mm, трябва да е
с пневматично, хидравлично или електрическо
задвижване. Тя се монтира върху фундамент,
поставен върху уплътнена основа, като се изо-
лира от фундамента.
(5) Газопроводите и спирателните възли,
намиращи се под налягане—байпаси, продух-
ващи линии и връзки, се изработват подземно
с кранове за безшахтов монтаж. Задължително
се осигурява достъп само до механизма за зад-
вижване на спирателната арматура.
Чл. 48. (1) На преносните газопроводи тряб-
ва да се предвидят възли за пускане и приемане
на очистващи, разделителни и диагностиращи
устройства.
(2) Газопроводът в границите на един учас-
тък за почистване трябва да е с постоянен вът-
решен диаметър и равнопроходна спирателна
арматура без изпъкващи навътре в газопровода
възли и детайли.
(3) Газопроводите и възлите за пускане и
приемане на очистващите устройства трябва да
са снабдени със сигнални уредби, които регис-
трират преминаването на очистващото устройс-
тво.
Чл. 49. (1) На двата края на участъка от га-
зопровода между спирателните възли се мон-
тират свещи за продухване на разстояния не по-
малки от 15 m от спирателната арматура.
(2) Диаметрите на свещите за продухване се
определят от условието газът в участъка от
газопровода между две спирателни арматури да
се изпразва за 1,5 до 2 h.
Чл. 50. (1) За контролиране наличието на
кондензат и за източването му от преносните
газопроводи се монтират кондензатосъбирате-
ли на места, определени в проекта.
(2) Възлите за управление на кондензатосъ-
бирателите се монтират в надземни вентилиру-
еми кабини, оградени с мрежи от негорими
материали.
Раздел II
Подземни газопроводи
Чл. 51. Дълбочината на полагане на газо-
проводите, мерена до горната образуваща на
тръбата или затежнителите, се определя, както
следва:
1. при диаметър до 1000 mm—най-малко
0,8 m;
2. при диаметър 1000 mm и повече—най-мал-
ко 1 m;
3. при  преминаване  през блата и торфени
почви, подлежащи на пресушаване—най-мал-
ко 1,1 m;
4. при преминаване през скалисти почви и
блатисти райони, без преминаване на автомоби-
ли и селскостопански машини—най-малко 0,6 m.
Чл. 52. (1) При пресичане на преносни га-
зопроводи в различни равнини светлото раз-
стояние между тях трябва да е най-малко
350 mm, а ъгълът на пресичане—най-малко 60°.
(2) При по-високо разположен газопровод
се вземат необходимите мерки за предпазване
от слягане.
Чл. 53. (1) Пресичането на газопроводи с
други проводи от мрежите на техническата
инфраструктура (водопроводи, канализации,
кабели и др.) се извършва в съответствие с изис-
кванията на съответните нормативни актове и
изискванията на оператора на мрежата, като се
предвиждат допълнителни мерки за предпаз-
ване на пресичания провод от повреди.
(2) Намаляване на нормативно определени-
те отстояния на газопровода от други проводи
и съоръжения се допуска при вземане на допъл-
нителни мерки за сигурност и след писмено
съгласие на собственика на провода или съоръ-
жението.