Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
условия, включващи: значително отклонение на 
честотата, напреженията или междусистемните 
обмени извън допустимите граници; аварийно 
разделяне обединението на зони, работещи не-
синхронно; значителни по обем каскадни аварии 
и загуба на устойчивост.
Чл. 121. (1) Защитният план се разработва от 
оператора на електропреносната мрежа в съот-
ветствие с изискванията на Policy 5: „Emergency 
Operations“ на ENTSO-E.
(2) Защитният план определя необходимите 
действия на оперативния персонал на елек-
троенергийната система и изискванията към 
управляващите системи, релейната защита и 
противоаварийната автоматика в ЕЕС на Бъл-
гария за неразпространение на смущенията и 
авариите към съседните паралелно работещи 
енергийни системи.
(3) Операторът на електропреносната мрежа 
е отговорен за сигурната и устойчива паралел-
на работа на електроенергийната система и 
координира нейното реализиране и прилагане 
в процеса на работа.
(4) Мерките, предвидени в защитния план, се 
изпълняват от всички ползватели на преносната 
мрежа и са задължителни за тях.
(5) Защитният план трябва да обхваща:
1. регулиране баланса на активните мощности 
в реално време със средствата на АСДУ;
2. устройства за запазване и възстановяване 
устойчивостта по роторен ъгъл;
3. устройства за запазване и възстановяване 
устойчивостта по честота;
4. устройства за запазване и възстановяване 
устойчивостта по напрежение;
5. разпределение на задълженията и отговор-
ностите между оператора на електропреносната 
мрежа и ползвателите на преносната мрежа при 
прилагането на защитния план.
Чл. 122. (1) Всички съоръжения от електрое-
нергийната система трябва да бъдат оборудвани 
с релейни защити, които да осигуряват изключ-
ването на повреденото съоръжение в резултат 
на късо съединение.
(2) Релейните защити трябва да имат такава 
организация и настройки, че да отговарят на 
следните изисквания:
1. чувствителност – да заработват при всички 
видове къси съединения в защитаваната зона;
2. бързо действие – да изключват повре­дения 
елемент максимално бързо с цел да се мини­
мализират материалните щети от повредата и да 
не се допусне нарушаване на устойчивата син-
хронна паралелна работа на електроенергийната 
система или на отделна електрическа централа;
3. селективност – релейните защити трябва 
да изключват само засегнатото от к. с. съоръ-
жение, за да се минимализират последиците 
от прекъсване на електрозахранването и да не 
се нарушава устойчивата паралелна работа на 
електроенергийната система.
(3) За да се осигури възможно най-бързо 
включване на електропроводите след изключ-
ване на късото съединение, те трябва да бъдат 
оборудвани с АПВ.
(4) Изискванията към релейните защити са 
посочени в глава трета на тези правила.
Чл. 123. (1) Освен релейните защити всички 
междусистемни електропроводи 400 kV трябва 
да имат противоаварийна автоматика (ПАА), 
която включва:
1. автоматика за прекратяване на асинхронен 
ход (АПАХ);
2. автоматика за защита от повишено напре-
жение (АЗПН);
3. автоматика срещу претоварване по активна 
мощност;
4. честотна автоматика;
5. регистратор или анализатор на качеството 
с непрекъснат запис.
(2) За запазване статичната и динамичната ус-
тойчивост на ЕЕС на определени междусистемни 
електропроводи може да бъде монтирана ъглова 
автоматика или друго допълнително устройство 
по препоръка на оператора на ЕЕС.
(3) Видът на оборудването, техническите 
параметри и настройките на ПАА на междусис-
темните електропроводи се определят и задават 
от оператора на ЕЕС.
Чл. 124. (1) Всички съоръжения от електро-
енергийната система, за които съществува риск 
да бъдат повредени в резултат на претоварване 
от протичането на електрически ток над мак-
симално допустимата за съответното съоръже-
ние стойност, се оборудват със защита срещу 
претоварване.
(2) Допуска се електрически съоръжения, за 
които претоварването може да бъде отстранено 
по оперативен път в рамките на допустимото 
време, да не се оборудват с такава защита.
(3) Допуска се на застрашените от прето-
варване електропроводи да бъдат монтирани 
устройства за температурен контрол като част 
от система за динамично наблюдение на пре-
носните възможности на електрическата мрежа 
в даден район.
(4) Операторът на електропреносната мре-
жа е длъжен на базата на свои изследвания 
да определи критичните електропроводи или 
критични сечения и да приложи или изисква 
отделни ползватели на преносната мрежа да 
осигурят съответно противоаварийно управление 
за отстраняване на претоварването.
Чл. 125. (1) За прекратяване на асинхрон-
ния режим на работа всички междусистемни 
електропроводи 400 kV и всички генераторни 
блокове с мощност над 150 MVA трябва да бъдат 
оборудвани с АПАХ.
(2) При възникване на асинхронен режим на 
работа тези автоматики трябва да разделят несин-
хронно работещите части на електро­енергийната 
система с цел да се предотврати по-нататъшно 
разпространение на смущението.
(3) Техническите параметри и настройки на 
АПАХ се определят и задават от оператора на 
електропреносната мрежа.
Чл. 126. (1) При отклонение на честотата 
извън диапазона от 49,5 Hz до 50,2 Hz трябва 
да се изпълнява противоаварийно управление 
за възстановяване на честотата в допустимия 
диапазон.
(2) При понижение на честотата се изпълнява 
следното противоаварийно управление: