【断路器】
两极（2P）10A微型断路器
断路器（circuit breaker，简称CB），是用于保护电路免受过电流（过载及短路）损害的电气安全装置；其基本功能是手动启断（阖上和断开）回路、自动切断故障回路，以保护设备（回路中的电器）和防止火灾风险，广泛使用于工业生产和日常生活中。别名：空气开关、保险掣、无熔线断路器（NFB）。
高压用断路器，最常见为气体断路器和真空断路器，35kV及以下电力系统中，多采用真空断路器；35kV以上电力系统则多采用气体断路器（SF6断路器）。
低压用断路器，最常见为无熔线断路器，欧美依电流通过等级又分为塑壳断路器（MCCB）和微型断路器（MCB）。较大型容量之低压断路器亦使用空气断路器（Air Circuit Breaker，缩写ACB）。
== 结构 ==
图中为断路器内部，图中1-8分别为：操作手柄线螺管机械机构主触头（当接触时允许电流通过并且在当移开时能断脱电流）接点（连接负载）双金属片调整螺丝（允许制造商能准确的调整触发电流大小的装置并且装配出厂）电磁螺线管灭弧罩装置
当用手向上扳起把手，会执行启动电流（circuit-close），当电路过载或短路时即自动跳脱，将事故原因排除之后，重新下扳再往上扳，否则无法达成再次闭路动作。
与普通电源开关不同点为增设弹簧与Arc suppression装置。弹簧作用为于启断（OPEN）或闭合（CLOSE）之操作过程中，预储弹簧力量至临界点后，瞬间弹离而快速接通或跳开接点，故其操作速度不受手操作速度之影响。消弧装置为消除操作上内部接点所产生之火花之消弧室，任何接点打开负载电流均会产生电弧（即火花）。因电弧本身是极高温之空气柱游离所变成的导电体，它是应用安培右手定则，在消弧室之铁片间构成一强磁场，再利用佛来明右手定则，将电弧之空气导体快速推弯而拉长电弧，使火花更快速地熄灭。
若负载为电动机，正常启动会有突起高额电流，因此应选用1.5倍~2倍额定电流之断路器。
== 种类 ==
630A塑壳断路器
1250A空气断路器
=== 低压电 ===
*漏电断路器 (Residual Current Device, RCD) : 安装在配电箱或容易漏电的设备前，如：热水器
*微型断路器（Miniature circuit breaker, MCB）：安装在配电箱，额定电流最大125A，是家用/商用断路器的主力。
* 塑壳断路器（Molded-case circuit breaker, MCCB）：一种低压过电流保护之断路器，额定电流最大1600A。
* 空气断路器（ACB），又称框架断路器，一般安装在客户端的掣柜，用作总开关，连接电力公司的变压器。
=== 高压电 ===
* 空气断路器（ACB）
* 油断路器（OCB）
* 磁吹断路器（MBB）
* 气体断路器（GCB）
* 真空断路器（VCB）
== 油断路器 ==
以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质的一种开关设备，有多油断路器和少油断路器两种形式；它较早应用于电力系统中，技术已经十分成熟，价格比较便宜，广泛应用于各个电压等级的电网中，油断路器用来切断和接通电源，并在短路时能迅速可靠地切断电流的一种高压开关设备。
== 磁吹型断路器 ==
利用磁场的作用使电弧熄灭的一种断路器。磁场通常由分断电流本身产生，电弧被磁场吹入灭弧片狭缝内，并使之拉长、冷却，直至最终熄灭。磁吹断路器的触头在空气中闭合和断开。
== 真空型断路器 ==
「真空断路器」因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名；其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点，在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3～10kV，50Hz三相交流系统中的户内配电装置，可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用，特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所，断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
== 少油量型断路器 ==
少油量型断路器由于可耐受启断次数较少，相对所需维修频度较高，目前皆已停产。
== 空气断路器 ==
利用预先贮存的压缩空气来当消除电弧介质。压缩空气不仅作为消除电弧和绝缘介质，而且还作为传动的动力。
由于新鲜的压缩空气流除了可 以带走弧隙中热量，降低弧隙温度，还能直接带走弧隙中的游离带电质点，补充新鲜气体介质，使去游离大大加强，弧隙介质强度迅速恢复，所以，空气断路器断流容量大，灭弧时间短，而且快速自动重合闸时断流容量不降低。
但是空气断路器也有金属消耗量大，需要装设压缩空气系统等辅助设备和价格较贵等缺点。通常用于110kV及以上的大容量电力系统中。
目前生产的空气断路器多采用常充气式，即无论在合闸或分闸状态，消弧室内部都充满压缩空气，保证了接触头间必要的绝缘强度。这种型式结构简单，空气压力利用好，气耗量少。
=== 热动式 ===
热跳脱式一般是运用双金属片的原理。内有两片金属铜片，当电流超过额定值时，两片金属片会因受热而弯曲，进而跳脱接点而断路已达到保护的目的。
=== 热动电磁式 ===
使用双金属片遇热弯曲的特性，做过载保护，原理同热动式；另以电磁场吸持的方式做短路保护，如图当线路短路时，因线路瞬时产生大电流，磁场大可迅速吸引可动铁心，以触动跳脱元件，将负载电流切断，达到短路保护的目的。
===完全电磁式===
是以电生磁动的方式同时做过载及短路保护。在过载时，电流线圈产生的磁场尚不足以吸持可动铁片。但却能够克服油管内的弹簧及油的阻尼作用，缓慢吸引油管内的可动铁心，使可动铁心渐渐往电流线圈的中心移动，造成磁路磁阻减少，磁场逐渐加强，直至有足够磁力吸引可动铁片，触动跳脱元件，启断负载电流。至于短路时，因短路电流极大，线圈磁场大。因此不用等油管内的可动铁心移入中心位置，即具有足够的磁力直接吸引可动铁片，触动跳脱元件，启断负载电流。
== 气体断路器 ==
气体断路器是以六氟化硫（SF6）为绝缘介质。由于气体断路器比油断路器体积小，因此成为当代特高压输电系统主要使用之断路器型式。
== 低电压热动电磁断路器 ==
== 高压电断路器 ==
115kV六氟化硫(SF6)三相断路器，额定值为1200A
== 相关规格 ==
* 额定电压：如AC 345kV、161kV、69kV
以下四种选用断路器的数据在每个断路器上都会标示在其断路器上，若是有标示不全者，那此断路器就为不合法规所规定。
* 极数：以P表示，如三极为3P或TP（triple pole）
:单相：SP, SPN, DP
:三相：TP, TPN, FP
* 额定电流（Amps trip，以AT表示）:又称跳脱电流，表示使用中的电流超过额定电流，并持续一段时间后会自动断开。(持续时间请参考断路器的特性曲线)
* 框架容量（Amps frame，以AF表示）：表示此开关可承受的额定电流，且框架容量(AF)一定大于等于额定电流(AT)。
* 启断容量（Interrupting capacity，以IC表示）:单位kA，表示当发生故障电流，能够断开断路器的容量。
启断容量又细分为额定极限启断容量Icu (Rated short-circuit breaking capacity)及额定使用启断容量Ics(Rated service short-circuit breaking capacity)
额定极限启断容量Icu : 单位kA，表示当发生故障电流，可成功断开且不损坏断路器的最大故障电流。
额定使用启断容量Ics : 正常故障电流会小于Icu，但希望能在良好的情况下就断开，确保断路器不损坏而创造的特性。通常用Icu的百分率表示(例如Ics=50%Icu or Ics/Icu=50% )
== 相关条目 ==
* 保险丝
* PPTC
* 漏电断路器
* 熔断机制
== 外部连结 ==
*  How Circuit Breakers Work date=20121008210532 .
*  L. W. Brittian: Electrical Circuit Breakers
* http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/bregnd.
*  coordination between circuit breakers
*  Electrical Installation  date=20070930171143