289/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

289
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) bod 3 zní:

„3. výrobnou plynu, s výjimkou distribučních soustav, jimiž je distribuován jiný druh plynu než zemní plyn nebo biometan,“.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě dodatečného zjištění chybného údaje o naměřeném množství nebo o hodnotě spalného tepla plynu na měřicích místech podle § 1 odst. 1 s výjimkou odběrných míst lze provést opravu chybného údaje při výpočtu údajů o předaném plynu v následujícím měsíci po určení chybného údaje.“.
3. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Výměna měřicího zařízení se provede rovněž v případech, kdy rozsah stávajícího měřicího zařízení nevyhovuje skutečným odběrům nebo typ měřicího zařízení neodpovídá přiřazení příslušného typu měření. Výměna se provede v projednaném termínu se zákazníkem na místě jím upraveném pro instalaci nového měřicího zařízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
4. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 108/2011 Sb.
Předepsané hodnoty fyzikálních a chemických parametrů určujících kvalitu plynu
(1) Charakteristické veličiny pro spalování
VeličinaJednotkaRozsahWobbeho číslokWh.m-312,7 až 14,51)MJ.m-345,7 až 52,21)Spalné teplokWh.m-39,4 až 11,81)MJ.m-333,8 až 42,51)VýhřevnostkWh.m-38,4 až 10,61)MJ.m-330,4 až 38,41)Relativní hustota-0,56 až 0,71)1) Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3).
(2) Složení plynných paliv - požadavky na přírodní zemní plyny
ParametrJednotkaHodnotaPřepravní soustavaDistribuční soustavaObsah metanu% molmin 85,0Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody°Cmax. -7 °C při provozním tlaku 4 MPamax. -7 °C při provozním tlaku 4 MPaObsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků°Cmax. 0 °C při provozním tlakunejvýše 2 °C pod teplotou zeminy při provozním tlakuObsah etanu% molmax. 7,0Obsah propanu% molmax. 3,0max. 4,0Obsah sumy butanů% molmax. 2,0max. 4,0Obsah sumy pentanů a vyšších uhlovodíků% molmax. 0,5max. 3,5Obsah kyslíku% molmax. 0,02max. 0,5Obsah oxidu uhličitého% molmax. 3,0max. 5,0Obsah dusíku% molmax. 5,0max. 10,0Obsah inertů (dusíku a oxidu uhličitého)% molmax. 8,0max. 10,0Celkový obsah síry (bez odorantů), roční průměrná hodnotamg.m-3max. 301)Obsah merkaptanové síry (bez odorantů)mg.m-3max. 51)Obsah sulfanu (bez odorantů), roční průměrná hodnotamg.m-3max. 61)Mlha, prach, kondenzáty-nepřítomny2)Vysvětlivky: 1) Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3). 2) Pod pojmem nepřítomny se rozumí odstranění mlhy, prachu a kondenzátů do té míry, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských zařízení a odběrných plynových zařízení.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2013.

Ministr:
doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.