1017/1948 Ú. l. I
Vyhláška ministra průmyslu o povinném zkoušení a kontrole kompresorů pro chladicí zařízení.

1017.
VYHLÁŠKA
ministra průmyslu
ze dne 28. května 1948
o povinném zkoušení a kontrole kompresorů pro chladicí zařízení.
Podle §§ 1 až 3 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 109 Sb., o řízení výroby, ustanovuji v dohodě s pověřencem průmyslu a obchodu:

§ 1.
(1) Kompresory pro chladicí zařízení do chladicího výkonu 20.000 kcal/h (dále jen kompresory) mohou býti počínajíc dnem 1. ledna 1949 vyráběny a uváděny do oběhu jen, vyhovují-li alespoň požadavkům uvedeným v příloze.
(2) Všechny vzory vyráběných a do oběhu uváděných kompresorů musí býti podrobeny typové zkoušce, při níž se zjistí, zda vyhovují zmíněným požadavkům.
(3) Konáním zkoušek podle odstavce 2 budou ministerstvem průmyslu, na Slovensku po slyšení pověřenectva průmyslu a obchodu, pověřeny státní nebo jiné veřejné ústavy.
(4) Pověřený ústav vydá o zkoušce osvědčení, které je výrobce kompresorů povinou předložiti, bude-li o to požádán.
(5) V osvědčení uvede ústav, který provedl zkoušku, svou značku a typ kompresoru.
§ 2.
(1) Od 1. ledna 1949 je výrobce povinen opatřiti kompresor před uvedením do oběhu na dobře viditelném místě skříně trvale značkou a označením typu podle § 1, odst. 5, výrobním číslem a rokem výroby kompresoru.
(2) Počínajíc dnem uvedeným v odstavci 1, je výrobce povinen postarati se o náležitou kontrolu a zkoušení každého jím vyráběného kompresoru, aby vyhovoval požadavkům uvedeným v příloze. O provedených zkouškách je výrobce povinen vésti záznam.
(3) Na postup a způsob zkoušek a vedení záznamů o zkouškách dozírá ministerstvo průmyslu, na Slovensku pověřenectvo průmyslu a obchodu podle směrnic ministerstva průmyslu.
§ 3.
Pokud nebudou podle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 84 Sb., o závaznosti hospodářských a technických norem, prohlášeny za závazné normy o provádění typových zkoušek, o značkování, konání zkoušek a kontrole u výrobců, budiž v těchto směrech prozatím používáno ustanovení „Předpisů pro zkoušení chladících zařízení — ČSN 1020/1927“.
§ 4.
Pro jednotlivé druhy kompresorů může na návrh Hospodářské skupiny průmyslu železa a kovů ministerstvo průmyslu, na Slovensku podle jeho směrnic pověřenectvo průmyslu a obchodu, stanoviti nebo povoliti výjimku z ustanovení této vyhlášky.
§ 5.
Přestupky této vyhlášky se trestají podle § 8 dekretu č. 109/ 1945 Sb., bez újmy stíhání podle jiných právních předpisů.
§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Fierlinger v. r.


Příloha vyhlášky č. 1017/1948.
Kompresory pro chladicí zařízení se zařazují do osmi tříd podle skutečné hrubé chladící výkonnosti při normálních otáčkách a základních teplotách vypařování — 10°C, kondensace + 25°C a podchlazení + 15°C.
Třídahrubá chladící výkonnost kcal/h0do 200I250II500III1.000IV2.000V4.000VI8.000VII17.000
Zařazení jednotlivých chladicích kompresorů do těchto tříd provádí ústav, pověřený konáním typových zkoušek.
Požadavky, jimž chladicí kompresory musí alespoň vyhovovati jsou stanoveny při normálních otáčkách a setrvačném stavu pro kompresní poměr: p : po = 5 při zkoušce vzduchem, resp. chladicí zkoušce při vypařovací teplotě —10°C až —15°C a mírném přehřátí (5°C až 15°C) nassávané páry.
Dopravní účinnost kompresorů třídy 0 musí býti minimálně 0,6; třídy I—VII minimálně 0,66.
Měrná spotřeba práce na hřídeli kompresoru přepočtena na 1 m3 dodávaného vzduchu při zkoušce vzduchem smí býti
pro třídumaximálně Wh/m3O a I130II125III115IV105V100VI95VII90.
Pro chladicí zkoušku platí hodnoty po krát větší, kde po jest absolutní ssací tlak kompresoru v kg/cm3.
Střední měrné množství oleje vytlačeného do výtlačného potrubí kompresoru pro třídu 0 až VII smí býti maximálně 11.7 cm3 oleje na 1 m3 skutečně nassávaného vzduchu nebo páry chladících látek.