597/1950 Ú. l. I
Vyhláška ministerstva techniky, kterou se stanoví jednotné ceny typových staveb bytových.

597.
VYHLÁŠKA
ministerstva techniky
ze dne 25. srpna 1950,
kterou se stanoví jednotné ceny typových staveb bytových.
Ministerstvo techniky v dohodě se státním úřadem plánovacím stanoví podle § 2 odst. 2 a § 5 odst. 1 vládního nařízení č. 235/1949 Sb. o plánování a jiné tvorbě cen, se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu toto:

§ 1.
(1) Za stavby bytové prováděné v typech schválených vyhláškami ministerstva techniky č. 1003/1949 Ú. l. I, o typech bytových staveb, a č. 1061/1949 Ú. l. I, o typu malého domku, (dále jen „stavby“) smějí býti požadovány nejvýše ceny uvedené v příloze 1 této vyslášky, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Stavba musí odpovídati co do rozměrů, vlastností a jakosti projektu a technickému popisu uvedenému v příloze 2 této vyhlášky. Je-li v technickém popisu u některých částí stavby uvažováno alternativní řešení, stanoví smlouva, které alternativy se má použít.
(3) Stavební podnik není povinen pro stavby podle odstavce 1 předkládati stavebníkovi kalkulační podklady; dojde-li však k provádění prací mimo rámec projektu a technického popisu, musí stavební podnik u těchto prací dodržeti obecně platné cenové předpisy o kalkulačních podkladech.
(4) Dojde-li se souhlasem příslušných úředních míst ke změně stavby oproti schválenému typu, tvoří se její cena podle obecně platných cenových předpisů.
§ 2.
Při stanovení ceny podle přílohy 1 jest uvažována středně obtížná rozpojitelnost při výkopu zeminy [zemina těžné třídy II. stupně c) podle přílohy k vyhlášce ministerstva sociální péče č. 1194/1948 Ú. l. I, kterou se stanoví úkolové sazby ve stavebnictví pro práce na stavbách pozemních]. Při výjimečně obtížném způsobu zakládání (v tekutém písku nebo v těžce rozpojitelné zemině) smí stavební podnik požadovati jako příplatek rozdíl skutečných nákladů a nákladů uvažovaných podle předešlé věty. Jiné obtíže u zemních prací (na př. větší množství zeminy při výkopu) neodůvodňují požadování příplatku.
(2) Doprava motorovým vozidlem nebo povozem je v ceně stavby uhrazena pro dopravní vzdálenosti do 10 km. Náklady na tuto dopravu nad 10 km smí stavební podnik požadovati jako příplatek k cenám podle přílohy 1.
(3) Náklady na provozovací zařízení staveniště jsou obsaženy v cenách staveb a nesmějí být požadovány jako příplatek.
(4) Dílčí práce, které nejsou obsaženy v projektu a v technickém popisu, a práce požadované ve větším rozsahu či lepším provedení, než je stanoveno v projektu a technickém popisu (t. j. nové práce a vícepráce), jsou přípustné jen se souhlasem příslušného plánovacího ústředního orgánu, nadřazeného investorovi, který zajistí nutné krytí nákladů na tyto práce ze své dílčí investiční částky. Jejich provádění musí býti zajištěno ve smlouvě vyhovující všeobecným stavebním podmínkám.
§ 3.
(1) Ve smlouvě se stanoví s přihlédnutím k výrobnímu plánu stavebního podniku lhůta, do kdy bude stavba odevzdána k obývání.
(2) Dílčí fakturování se provádí podle smluveného plnění plánu stavby v příslušném zúčtovacím období procentní částkou z celkového jejího nákladu. K dílčím fakturám není třeba přikládati výkaz výměr. Výsledná faktura, pokud nejde o příplatky a práce uvedené v § 2 odst. 4, nemusí býti doložena vyúčtovacími plány a konečným výpočtem výměr provedených prací. Kvalitativní a kvantitativní kolaudace stavby buďte provedeny pokud možno současně.
(3) V ostatním platí pro fakturování ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 822/1949 Ú. l. II, o fakturování a placení staveb.
§ 4.
(1) Před zahájením stavebního řízení opatří stavebník od projekční kanceláře tyto podklady, potřebné pro sjednání dílčí smlouvy:
a) situační výkresy v měřítku 1: 1000 v jednom vyhotovení,
b) skladební výkresy každého typu staveb, které jsou předmětem smlouvy, v měřítku 1: 200 v jednom vyhotovení,
c) technický popis, obsahující mimo jiné alternativní řešení způsobu provádění různých částí stavby.
(2) Pro potřeby stavebního řízení opatří si stavebník od projekční kanceláře tyto podklady:
a) situační výkresy v měřítku 1: 1000 ve třech vyhotoveních,
b) výsledný návrh nebo prováděcí výkresy pro každou vyskytující se skladebnou jednotku na témže staveništi a pro téhož stavebníka v měřítku 1 :100 nebo 1 : 50 ve třech vyhotoveních.
(3) Pro potřeby jiného schvalovacího řízení opatří stavebník podklady v předepsaném počtu a měřítku podle platných nařízení.
§ 5.
(1) Ceny podle této vyhlášky se rozumějí bez všeobecné daně.
(2) Na ceny staveb podle této vyhlášky, vyjma práce uvedené v § 2 odst. 4, se nevztahují ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 451/1950 Ú. l. I, o některých cenových opatřeních ve stavebnictví pro rok 1950.
§ 6.
Ministerstvo techniky může v dohodě se státním úřadem plánovacím povoliti výjimky z ustanovení této vyhlášky.
§ 7.
Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechny typové stavby bytové uvedené v § 1 odst. 1, pokud nebyly vyúčtovány do 31. prosince 1949.
§ 8.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Dr. Ing. Šlechta v. r.


Příloha 1 k vyhlášce ministerstva techniky ze dne 25. srpna 1950, kterou se stanoví ceny typových staveb bytových.
1. Ceny za stavbu jedné bytové jednotky novostavby typu č. 40 D/50. I. etapa:
při současné stavbě1 bytové jednotky2 bytových jednotek6 bytových jednotek10 bytových jednotek20 bytových jednotek40 bytových jednotek75 bytových jednotek2 podlaží (přízemí a podkroví)Kčs 264.600Kčs 261.800Kčs 256.100Kčs 245.700Kčs 239.100Kčs 237.200Kčs 235.300
2. Ceny za stavbu jedné bytové jednotky novostavby typu č. 42/50:
při současné stavbě2 bytových jednotek4 bytových jednotek10 bytových jednotek20 bytových jednotek40 bytových jednotek80 bytových jednotek1 podlaží (přízemí)Kčs 279.700Kčs 273.600Kčs 261.800Kčs 255.200Kčs 252.300Kčs 250.400
3. Ceny za jednu bytovou jednotku novostavby typu č. 51/50:
při současné stavbě1 domku2 domků3—4 domků5—7 domků8—10 domků2 podlaží (1 patro) stavěno v bloku jednotl.Kčs 425.300Kčs 404.500Kčs 396.900Kčs 392.200Kčs 389.3002 podlaží (1 patro) stavěno v sídlištiKčs 396.900Kčs 389.300Kčs 385.600Kčs 382.700Kčs 380.800
4. Ceny za stavbu jedné bytové jednotky novostavby typu č. 11/50:
a) provádí-li se pouze jeden blok
při současné stavbě1 domu2 domů3 domů4 domů5 domů6 domůPoznámka:2 podlaží (1 patro)Kčs 381.800Kčs 364.800Kčs 352.500Kčs 349.700Kčs 347.800Kčs 345.900celé podsklepeno2 podlaží (2 patra)Kčs 344.900Kčs 327.000Kčs 315.600Kčs 313.700Kčs 311.900Kčs 310.000celé podsklepeno3 podlaží (2 patro)Kčs 336.400Kčs 324.100Kčs 311.900Kčs 309.500Kčs 307.100Kčs 306.200celé podsklepeno4 podlaží (3 patra)Kčs 324.100Kčs 311.900Kčs 300.500Kčs 297.700Kčs 295.800Kčs 293.900celé podsklepeno
b) staví-li se v sídlištích
při současné stavbě1 domu2 domů3 domů4 domů5 domů6 domůPoznámka:2 podlaží (1 patro)Kčs 354.800Kčs 348.700Kčs 344.900Kčs 343.000Kčs 341.100Kčs 340.200celé podsklepeno2 podlaží (1 patro)Kčs 317.500Kčs 311.800Kčs 309.000Kčs 307.100Kčs 305.200Kčs 303.300bez podsklepení3 podlaží (2 patra)Kčs 315.600Kčs 309.000Kčs 306.200Kčs 304.300Kčs 302.400Kčs 300.500celé podsklepeno4 podlaží (3 patra)Kčs 302.400Kčs 297.700Kčs 293.900Kčs 292.900Kčs 290.100Kčs 288.200celé podsklepeno
5. Ceny za stavbu jedné bytové jednotky novostavby typu č. 12/50:
a) provádí-li se pouze jeden blok
při současné stavbě1 domu2 domů3 domů4 domů5 domů6 domůPoznámka:2 podlaží (1 patro)Kčs 329.000Kčs 315.500Kčs 304.000Kčs 302.000Kčs 300.800Kčs 299.200celé podsklepeno2 podlaží (1 patro)Kčs 297.600Kčs 281.800Kčs 271.600Kčs 270.700Kčs 269.300Kčs 267.900bez podsklepení3 podlaží (2 patra)Kčs 291.000Kčs 279.300Kčs 268.800Kčs 268.000Kčs 266.600Kčs 265.300celé podsklepeno4 podlaží (3 patra)Kčs 278.700Kčs 268.800Kčs 258.100Kčs 257.200Kčs 255.900Kčs 254.600celé podsklepeno
b) staví-li se v sídlištích
při současné stavbě1 domu2 domů3 domů4 domů5 domů6 domůPoznámka:2 podlaží (1 patro)Kčs 307.100Kčs 301.200Kčs 297.600Kčs 296.400Kčs 294.600Kčs 293.400celé podsklepeno2 podlaží (1 patro)Kčs 274.500Kčs 269.300Kčs 266.100Kčs 264.700Kčs 262.600Kčs 262.100bez podsklepení3 podlaží (2 patra)Kčs 271.900Kčs 266.600Kčs 263.400Kčs 262.300Kčs 260.700Kčs 269.300celé podsklepeno4 podlaží (3 patra)Kčs 260.800Kčs 256.000Kčs 252.700Kčs 252.000Kčs 250.400Kčs 249.000celé podsklepeno
6. Ceny za stavbu jedné bytové jednotky novostavby typu č. 40 E/50. I. etapa:
při současné stavbě
při současné stavbě1 bytové jednotky2 bytových jednotek6 bytových jednotek10 bytových jednotek20 bytových jednotek40 bytových jednotek75 bytových jednotek1 podlaží (přízemí)Kčs 192.000Kčs 190.600Kčs 186.800Kčs 179.500Kčs 174.500Kčs 173.700Kčs 172.800
7. Cena za jednu bytovou jednotku novostavby typu č. 60/50310.000 Kčs.
Poznámka: Typ č. 60/50 je podle přílohy k vyhlášce ministerstva techniky č. 1003/1950 Ú. l. I možno prováděti jen výjimečně.

Příloha č. 2 k vyhlášce ministerstva techniky ze dne 25. srpna 1950, kterou se stanoví ceny staveb bytových.
Technický popis typů.
Typ č. 40D/50 — I. etapa.
V I. etapě má obývací místnost s kuchyňským koutem, komoru, záchod, předsíň, spíž, ložnici v podkroví, sklep pod schody do podkroví a pod částí obývací místnosti.
A. Sklep, základy.
Materiál z výkopu se použije na násyp v nepodsklepené části, zbytek se rozplanýruje.
Základy mohou být provedeny:
1. z kamenného zdiva,
2. z prostého betonu prokládaného kamenem,
3. z prostého betonu.
Zdivo se provede ze stejného materiálu jako základy, nebo z cihel na maltu vápennou s přísadou cementu.
Počítá se s normální zemní vlhkostí. Provede se vodorovná isolace základů a nepodsklepené části. Vodorovná isolace sklepa se provádí jen při mokré zemině. Při cihelném sklepním zdivu se provede svislá isolace.
Příčky ve sklepě jsou půl a čtvrt cihelné, přepážky 1 m vysoké jsou prkenné. Na kamenném zdivu se provede zatření spar, na cihelném zdivu zatření spar nebo hrubá vápenná omítka. Na stěnách a stropě se provede bílení vápnem.
Dlažba sklepa je z cihel na plocho nebo betonová mazanina zatřená.
Překlady jsou prefabrikované nebo monolitické, nebo se menší otvory překlenou. Strop nad sklepem je z prefabrikovaných, železobetonových desek nebo monolitický.
Dveře do spíže jsou rámové s palubovou náplní, částečně zasklené. Schody do sklepa jsou dřevěné, bez podstupme, napuštěné impregnačním roztokem. Spíž ve sklepě je větrána 2 ventilačními průduchy 15/15 cm vyústěnými nad úrovní soklu.
B. Přízemí.
Zdivo je cihelné 45 cm tl., v části štítové zdi u spíže 30 cm tl., střední zeď je 15 cm tl. Obvodové zdi mají ztužující železobetonový věnec, střední zeď roznášecí pas. Zdivo může být provedeno i z jiného materiálu se stejnou průteplivostí, jako má zdivo z obyčejných cihel v uvedených tloušťkách, vyhovuje-li co do únosnosti.
Překlady oken a dveří jsou z prefabrikovaných dílců nebo monolitické, ve střední zdi tvoří překlady otvorů roznášecí pas.
Strop je vytvořen podbíjením sbíjených střešních vazníků. Podbíjení je z prken 13 mm, záklop z prken 26 mm s lepenkou místo lištování. U konců vazníků je záklop z heraklitových desek 3,5 cm tl. Omítky stěn jsou štukové vápenné, na stropě s dvojitým rákosováním. Na stěnách a stropech se provede dvojnásobné bílení.
V obývací místnosti a na podestě schodů je podlaha měkká hoblovaná řemenová, v příslušenství betonová mazanina s cementovým potěrem.
Okna jsou zdvojená, osazená do rovné nebo zalomené špalety. Dvoukřídlové a tříkřídlové okno má ventilační klapku v křídle a záclonový truhlík. Parapetní desky jsou teracové, okapnice plechové. Nátěr oken je jemný smaltovaný. Vnější dveře jsou obíjené, částečně zasklené. Vnitřní dveře rámové náplňové a rámové zasklené. Nátěr vnitřních dveří je jemný smaltovaný. Vstupní dveře jsou napuštěny a lakovány; mají dosický zámek.
Schody do podkroví jsou dřevěné bez podstupnic, napuštěné. Předložené schody jsou betonové, povrch stupňů je z cementového potěru, na nástupních plochách válečkovaného. Podesta je betonová s cementovým válečkovaným potěrem. V dlažbě podesty je osazen nožový škrabák.
V obývací místnosti jsou 1 pokojová stáložárná kamna a uhelný sporák. Místnosti jsou vymalovány.
C. Podkroví.
Štítové zdivo je cihelné, 30 cm tl., v obytné části obložené heraklitovými deskami. Štítové zdivo může být provedeno i z jiného materiálu se stejnou průteplivostí. Komínové zdivo je cihelné, komínová deska betonová. V komínu jsou osazena dvojitá litinová dvířka pro vymetání z půdy. Stěny obytného podkroví jsou z heraklitových desek 5 cm tl., připevněných na konstrukci z dřevěných sloupků. Překlady oken jsou z železobetonových prefabrikátů nebo monolitické.
Strop tvoří podbíjení kleštin a krokvi a vazníků heraklitovými deskami 5 cm tl., vrchem zatřenými. V obytných částech jsou omítky vápenné štukové, v půdních prostorech hrubé vápenné zatřené. Stěny a strop mají dvojnásobné bílení.
V ložnici a na schodišťové podestě je podlaha měkká hoblovaná řemenová, na půdě škvára s příměsí cementu neb hydraulického vápna.
Okna v podkroví jsou zdvojená; dvoukřídlové okno má ventilační klapku a záclonový truhlík, parapetní desky jsou dřevěné, okapnice plechové. Dveře jsou rámové náplňové. V ložnici je vestavěná třídveřová skříň. Nátěry oken, dveří a skříně jsou jemné smaltované. Stěny schodiště a ložnice jsou vymalovány.
D. Průčelí.
Vnější omítky jsou vápenné štukové, se štukem z mletého hydraulického vápna. Jako varianta je možné zdivo režné nebo zatřené. Omítky soklu jsou hrubé cementové zatřené na výšku 30 cm.
Pod tříkřídlovým oknem je květinový truhlík z prken 26 mm, uložený na železobetonových konsolách. Zídky předložených schodů jsou z režného spárovaného zdiva.
E. Instalace.
Vodovod se v I. etapě neprovádí. Komora se nevybavuje koupelnovým zařízením. Kanalisován je pouze záchod. Záchodová mísa „Baltic“ se splachuje ručním zaléváním. Odpadní potrubí do betonového čističe je kameninové, odvětrávací potrubí z trub osinkocementových, ventilační nástavec plechový.
F. Elektroinstalace.
Provozní napětí: 380/220 V — 50 kmitů.
Instalovaný výkon I: etapy: 1,8 kW.
Přípojku střešníkem provede elektrárna a přímo vyúčtuje stavebníkovi. Přívod z přípojkové skříně k elektroměru v předsíni má drát G 2 X 6 mm2. Byt má dva obvody světelné (drát G 1,5 mm2) a jeden okruh zásuvkový (drát G 2,5 mm2). V komoře je navrženi o trubkování a krabice vypínače pro teplomet. Zvonek je umístěn nad vchodem do kuchyňského koutu. Bleskovod se nezřizuje.
Počet vývodů:
světelné: vývody 11
vývody pro zásuvky 3
vývod pro teplomet 1.
Typ 42/50.
Je proveden jako polovina přízemního dvojdomku o jednom bytě.
Byt má obývací místnost, ložnici, předsíň, koupelnu a záchod. V přístřešku je kolna s přepážkou pro palivo. Sklep je v části pod koupelnou a záchodem. Půda je přístupná z předsíně po dřevěných schodech. V obývací místnosti jsou 1 stáložárná kamna, uhelný sporák a smaltovaný dřez. V ložnici jsou 1 stáložárná kamna, V koupelně je vana, umývadlo a lázeňská kamna pro vyváření prádla. V předsíni je vestavěná skříň pro úklid a větraná spižní skříň.
A. Sklep.
Vykopaný materiál se použije pro násyp, v nepodsklepené části a zbytek se rozplanýruje. Základy mohou být provedeny:
1. z kamenného zdiva,
2. z prostého betonu prokládaného kamenem,
3. z prostého betonu.
Sklepní zdivo uvažováno z cihel normálního formátu, je 45 a 30 cm tl., na maltu vápennou s přidáním cementu. Může však být provedeno i jiným způsobem. (Kámen — beton.)
Pro isolaci cihelného zdiva se počítá s normální vlhkostí. Jsou započteny tyto isolace:
a) ležatá isolace na základech,
b) svislá isolace cihelného zdiva proti terénu, opatřená ochrannou čtvrt cihelnou přezdívkou. Zdivo kamenné nebo betonové se neisoluje.
Odvodnění sklepu uvažováno není.
Omítky stěn jsou hrubé zatřené nebo se provede zatření spar. Strop není omítnut. Stěny i strop se jedenkrát obílí. Dlažba je z cihel na plocho, nebo betonová mazanina. Stropy jsou železobetonové monolitické nebo železobetonových prefabrikátů.
Sklep je větrán průduchem. Schody do sklepa jsou dřevěné bez podstupice, nad schody je svlakový poklop.
B. Přízemí.
Základy jsou provedeny jako ve sklepě. Zdivo je uvažováno z cihel normálního formátu, je 45 cm tl. na maltu vápennou. Může však být provedeno i jiným způsobem, který je isolačně ekvivalentní cihelnému zdivu 45 cm tl. a vyhovuje co do únosnosti. Isolují se všechny zdi a příčky a kromě podsklepené části a kromě dlažeb přístřešku (s kolnou a palivem) i všechny dlažby a podlahy.
Příčky jsou cihelné; mezi kolnou a komorou na palivo přepážka prkenná. Nad okny a dveřmi josu překlady ze železobetonových prefabrikátů. V nezbytných případech mohou být překlady monolitické. Menší otvory se mohou překlenout. Nad střední cihelnou 15 cm silnou příčkou je železobetonový roznášecí pas. V obvodových zdech je ztužující železobetonový věnec. V příčce dělící dvojdomek se výztuž (2XØ 8) vloží do cementové malty (1 ložná spára).
Fošnový strop je součástí sbíjených vazníků krovu, je podbíjený, se záklopem. Místo lištování je možno na záklop položit lepenku. V části u okapu může být záklop nahražen heraklitovými deskami. V kolně a v komoře na uhlí jsou omítky zatřené, v ostatních místnostech (na stropech na dvojnásob, rákosování).
Na omítkách zatřených provede se bílení 1krát, na štukových 2krát.
V kolně a komoře na uhlí je dlažba z cihel na plocho nebo betonová mazanina se zatřeným povrchem. Na zápraží je betonová mazanina s potěrem válečkovaným. V předsíni, záchodě a koupelně je betonová mazanina s cementovým potěrem hlazeným.
V obytné místnosti a v ložnici jsou měkké hoblované podlahy řemenové na dřevěných pražcích.
Okno mezi koupelnou a záchodem je jednoduché, ostatní jsou zdvojená, do rovné nebo zalomené špalety a mají parapetní desky teracové. Dvoukřídlová okna mají ventilační klapku, záclonový truhlík a plechovou okapnici. Vstupní dveře jsou hladké, palubové, v horní části zasklené a mají dosický zámek. Vnitřní dveře jsou rámové zasklené, nebo náplňové. Dveře do kolny jsou svlakové, dvířka pro elektroměry obíjená.
V předsíni je vestavěná dvoudílná skříň. Spížní díl má 2 ventilační vložky.
V bytě je jeden, uhelný sporák a dvoje stáložárná kamna.
Schody na půdu jsou dřevěné, bez podstupnic, s dřevěným zábradlím. Poklop na půdu je svlakový, oplechovaný. Okna, vnitřní dveře a skříně v předsíni mají jemný smaltovaný nátěr. Vchodové dveře jsou napuštěné, lakované. Dveře do koupelny mají prostý, dvojnásobný nátěr. Na kovech jsou nátěry olejovou barvou. Místnosti jsou vymalovány.
C. Půda a střecha.
Původní a štítové zdivo je z cihel na maltu vápennou, nebo obdobné zdivu v přízemí.
Omítky jsou vápenné, zatřené. Komínové a ventilační zdivo nad střechou je spárováno. Krycí desky komínové jsou betonové. Komínová dvířka na vymetání z půdy jsou dvojitá, litinová. Dlažba půdy je ze škváry s příměsí cementu nebo hydraulického vápna. Dvoukřídlové okno na půdě je stejné jako v přízemí.
Krov je sedlový, z fošnových sbíjených vazníků. Převislé části krokví jsou vodorovně seříznuty a bedněny. Nad zápražím jsou převislé konce vazníků obedněny. Krytina je jednoduchá z pálených tašek drážkových. Komíny, ventilace a větráky jsou oplechovány. Střecha má střešní okno. Žlab je pouze nad přístřeškem. Oplechování má dvojnásobný olejový nátěr.
D. Fasáda.
Omítka je štuková, se štukem z mletého hydraulického vápna. Je možná varianta — režné zdivo spárované, nebo zatínané. Sokl je z cementové malty, nebo spárovaný (sokl z kamene).
Instalace.
Odpadní potrubí je kameninové a je svedeno do čisticí stanice společné pro oba domky. Odvětrávací potrubí je z trub osinkocementových. Vodovodní potrubí je z ocelových trub asfaltovaných, přípojka je společná pro oba domky. Každý domek má samostatný vodoměr.
Záchodová mísa „Baltic“, smaltovaná vana, kamna „Brutar“, přizpůsobená pro výtok do vzdálenější vany a umyvadlo. V kuchyni je jednodílný smaltovaný dřez.
Elektrická instalace.
Provozní napětí: 380/220 V — 50 kmitů.
Instalovaný výkon: 1,8 kW.
Přípojku střešníkem, společnou pro oba domky (dvojdomek) provede elektrárna a přímo vyúčtuje stavebníkovi.
Přívod z přípojkové skříně k elektroměru je drátem isolace G 2 X 6 mm2 v povlakové trubce ø 23 mm. Pojistky jsou nad elektroměrem. Světelná instalace vedená v černých isolačních a částečně v povlakových trubkách má isolaci G 1,5 mm2, zásuvkový okruh G 2,5 mm2. Pro alternativní temperování koupelny teplometem se položí trubky ø 16 mm. Krabice LIF/ U pro vypínač se zavíčkuje. V obytné místnosti bude instalována zásuvka „Antena — zem“ s uzemňovacím vedením a trubkováním pro antenu.
Počet vývodů:Sklep:Přízemí:světlo18zásuvky—3zásuvky „Antena — zem“—1teplomet—1
Typ č. 51/50.
Řadu tvoří 4—10 domků.
V přízemí domku je obývací místnost s kuchyňským koutem, zádveří, předsíň, záchod, skříňová komora a schody do patra. Vstup do zahrady je s nástupní podesty schodů.
V patře jsou 2 ložnice, komora, předsíň a koupelna. Sklep je řešen pod obývací místností a obsahuje prádelnu, komoru na potraviny a na palivo.
A. Sklep, základy.
Část materiálu z výkopu se použije jako násypu v nepodsklepené části, zbytek se odveze na skládku nebo rozplanýruje na staveništi.
Základy uvedené v plánech a v rozpisu odpovídají základové půdě o únosnosti 1,9 kg/cm2. Pro jinou základovou půdu je nutno upravit dimense základů tak, aby odpovídaly únosnosti půdy. Základy mohou být provedeny:
1. z kamenného zdiva,
2. z prostého betonu prokládaného kamenem,
3. z prostého betonu.
Sklepní zdivo je cihelné, 45 cm tlusté a je provedeno z obyčejných cihel na maltu s přidáním cementu, nebo je zdivo provedeno jiným způsobem, který je isolačně ekvivalentní zdivu cihelnému 45 cm tl. a vyhovuje co do únosnosti. Počítá se s normální zemní vlhkostí.
Jsou započteny tyto isolace:
a) vodorovná isolace na základech a v nepodsklepené, části,
b) svislá isolace proti terénu.
Svislá isolace u lepenky se chrání čtvrtcihelnou plášťovou příčkou. U šachet sklepních oken se provede drenáž s trativodem.
Příčky ve sklepě jsou čtvrtcihelné. Stěny schodiště ve sklepě mají omítku hladkou vápennou, v prádelně je omítka vápenná nastavená, na stěnách kolem zařízení na výšku 120 cm cementová omítka hlazená. V komoře na palivo a na potraviny se provede zatření spar. Strop v prádelně má hladkou vápennou omítku, v ostatních částech se strop pouze vyspraví. Stěny a stropy mají dvojnásobné bílení.
V prádelně je betonová mazanina s cementovým hlazeným potěrem ve spádu. V ostatních místnostech je dlažba z cihel na plocho nebo betonová zatřená mazanina. Nad okny jsou překlady z železobetonových prefabrikátů nebo monolitické, nad otvory ve schodišťové zdi monolitické.
Započteny jsou stropy železobetonové s keramickými vložkami Simplex. Jako varianta je možná křížem armovaná deska nebo deska vylehčená dutými cihlami. Sklepní schody jsou podezděné, z železobetonových prefabrikovaných stupňů, případně betonované na místě nebo cihelné.
Sklepní okna jsou jednokřídlová zčásti, zdvojená, zčásti jednoduchá. Dveře jsou rámové s palubovou náplní.
B. Přízemí a I. patro.
Vnější a střední zdi jsou cihelné, 45 cm tl., společné štítové zdi 30 cm tl. (15 + 15 cm).
Zdivo může být provedeno i jiným způsobem, který je isolačně ekvivalentní zdivu cihelnému 45 cm tl. a vyhovuje co do únosnosti. Zdivo má stahující železobetonové věnce.
Nad okny a dveřmi jsou překlady z prefabrikátů nebo monolitické, překlad ve střední zdi u předsíně je monolitický. Nad domovním vstupem a vstupem do zahrady je železobetonová konsolová deska, krytá plechem nebo jiným vhodným materiálem. Příčky jsou čtvrtcihelné, v zádveří obložené heraklitovými deskami.
Nad přízemím je strop železobetonový s keramickými vložkami Simplex, jako varianta křížem armovaná deska a strop dřevěný. Schody do patra jsou dřevěné s podstupnicemi, napuštěné. Předložené schody a podesty jsou na místě betonované, s cementovým potěrem. V podestě je osazen rám s kovovou rohoží na čištění obuvi. Zídky předložených schodů jsou cihelně
Omítky stěn a stropů jsou vápenné, štukové, na stropu v I. patře na dvojitém rákosování. Obklady z porovinových obkladaček jsou v koupelně podél vany a umyvadla na výšku 1,35 m a v kuchyní v pasu 0,60 m vysokém nad pracovní plochou a sporákem. Stěny a stropy mají dvojnásobné bílení.
V předsíni, komorách, v záchodě a koupelně je lité teraco. V obývací místnosti a v ložnici jsou podlahy měkké, hoblované, řemenové, na dřevěných pražcích.
Okna jsou zdvojená do rovné nebo zalomené špalety, mají plechovou okapnici a teracovou parapetní desku. Dvoukřídlová okna mají ventilační klapku v křídle a záclonový truhlík. Dveře jsou hladké plné a rámové zasklené. Vstupní dveře jsou obíjené, částečně zasklené, dveře do zahrady dvojité obíjené, částečně zasklené. Vstupní dveře a dveře do zahrady mají dosický zámek. Spížní skříň je vestavěná a má 2 ventilační vložky. Kuchyňská pracovní stěna má pracovní, desku s dřezem a 2 parapetní skříňky.
Okna a dveře ve sklepě mají dvojnásobné prosté nátěry, okna, dveře a vestavěný nábytek v přízemí a v patře mají nátěry jemně smaltované. Vstupní dveře a dveře do zahrady jsou napuštěné, lakované. Na kovech jsou nátěry olejovou barvou.
V domku jsou 1 stáložárná kamna na koks v obývací místnosti a jedna kachlová kamna (nebo jiná) v patře mezi ložnicemi. Místnosti a schodiště jsou vymalovány.
Jako varianta je možný elektrický sporák, není však v nákladu započten.
C. Půda a střecha.
Půdní a štítové zdivo je cihelné. Společné štíty jsou 15 cm tl. Čtvrt a čtvrt (4 cihly). Omítky jsou vápenné zatřené. Dlažba na půdě je ze škváry s příměsí cementu neb hydraulického vápna.
Komínové zdivo je cihelné, krycí desky betonové. Zdivo nad střechou je spárované. Komíny mají dvojitá litinová dvířka pro vymetání z půdy.
Krov je sedlový, vaznicový bez vazních trámů. Římsa má podbíjení nebo vrchní bednění převislých konců krokví. Krytina je jednoduchá, z drážkových tašek. Komíny a ventilační nástavce jsou oplechovány. Ve střeše je okno 60/60 cm. Žlaby jsou půlkruhové, okapní trouby kruhové a jsou provedeny až k terénu. Plechování má dvojnásobný olejový nátěr.
D. Průčelí.
Omítka je štuková, se štukem z mletého hydraulického vápna. Sokl a zídky předložených schodů jsou z režného, spárovaného zdiva nebo mají cementovou omítku.
E. Instalace.
Kanalisační přípojka je společná pro 2 domky. Vedení je počítáno 2 m od vnějšího líce.
Ležatá kanalisace je z trub kameninových, svislé potrubí z trub eternitových, větrací nástavec z. pozinkovaného plechu. Není-li prádelna přímo odkanalisována, je odpadová voda přečerpávána do kanalisace křídlovým čerpadlem. Jedna kanalisační stupačka je společná pro 2 domky. Přípojka je společná pro 2 domky, vedení počítáno 1 m před vnější líc. Trubky vodovodu jsou ocelové, svářené, isolované.
Záchodová mísa „Baltic“, 2 fayencová umyvadla, litá smaltovaná vana, koupelnová vana s měděným válcem, baterie společná pro vanu a umývadlo, jednodílný ocelový smaltovaný dřez. V prádelně je plechový kotel na vyváření s litinovým spodkem.
F. Elektrická instalace.
Provozní napětí: 380/220 V — 50 kmitů.
Instalovaný výkon: 2 kW.
Přívod z přípojkové skříně ve vnější zdi k elektroměru ve výklenku v předsíni je drátem 6 mm2. Na elektroměrové desce jsou umístěny i pojistky a zvonkový transformátor. Byt má 2 okruhy světelné (drát G 2X1,5 mm2) a 1 okruh zásuvkový (drát G 3X2,5 mm2). V koupelně se provede trubkování pro teplomet bez vodičů, v obývací místnosti je antenová zásuvka. V předsíni každého domku je umístěn zvonek.
Bleskosvod: řada se 6 domky má tři jímací tyče se dvěma uzemněnými svody.
Počet vývodů:
Sklep:Přízemí:Patro:světelné vývody565zásuvkové vývody—32vývod pro teplomet——1zásuvky pro radio—1—zvonkové vývody—1—
Typ č. 11/50.
Typ má 3 obytná podlaží a sklep, společný pro skupinu (řadu). Řadu tvoří zpravidla 3—4 domovní jednotky. V každém podlaží jsou 2 byty na schodišti. Typ možno stavět i jako dvoupodlažový po úpravě komínů, ventilací a sklepa, za jiných cenových podmínek. Byt má dvoudílnou obývací místnost, 2 ložnice, koupelnu, záchod a předsíň. K bytu patří sklep na palivo a komora na potraviny.
Ve sklepě, společném pro řadu, jsou komory na palivo a na potraviny, místnosti na kočárky, dílna, prádelna, žehlírna, sušárna, kotelna a sklad paliva pro ústřední přípravu teplé vody, místnost na odpadky a vzduchové komory pro nassávání vzduchu do ventilačních tahů.
Vytápění je lokální, vaření na elektrickém sporáku, příprava teplé vody ústřední. V kuchyňské části obývací místnosti je pracovní stěna a spížní skříň. V koupelně se provede trubkování pro teplomet. Prádelna je vybavena pračkou, odstředivkou, neckami, kádí. V žehlírně je žehlicí stroj.
A. Sklep.
Výkonový materiál se odveze na skládku nebo rozplanýruje na staveništi. Základy uvedené v plánech a v rozpisu odpovídají základové půdě o únosnosti 1,9 kg/cm2. Pro jinou základovou půdu je nutno upraviti dimense základů tak, aby odpovídaly únosnosti půdy. Základy mohou být provedeny:
1. z kamenného zdiva,
2. z prostého betonu prokládaného kamenem,
3. z prostého betonu.
Sklepní zdivo má tloušťku 45 cm a je provedeno z obyčejných cihel na maltu vápennou s přidáním cementu nebo je provedeno jiným způsobem, který je isolačně ekvivalentní zdivu cihelnému 45 cm tl. a vyhovuje co do únosnosti.
Počítá se s normální zemní vlhkostí. Jsou započteny tyto isolace sklepního zdiva:
a) ležatá isolace na základech,
b) svislá isolace proti terénu.
Pokud je svislá isolace z lepenky, je kryta plášťovou příčkou čtvrtcihelnou. Příčky ve sklepě jsou z obyčejných cihel na čtvrt cihly. Omítka stěn ve schodišti je štuková vápenná. Stěny prádelny mají omítku vápennou nastavenou, stěny kolem zařízení na výšku 1,50 m a sokl na výšku 0,20 m cementovou omítku hlazenou. V ostatních místnostech se provede zatření spar zdí a příček. Stropy ve schodišti mají omítky štukovou, ostatní stropy ve sklepě se vyspraví cementovou maltou.
Stěny i stropy sklepa mají dvojnásobné bílení.
V sušárně, žehlírně, předsíni a WC, v hlavní chodbě, v místnosti pro odpadky a v kotelně a skladu paliva pro ústřední přípravu teplé vody je betonová mazanina s hlazeným potěrem. Dlažby ve sklepech na uhlí, potravinových komorách, v místnosti pro (kočárky a v přilehlé chodbě se provedou z cihel na plocho nebo jako betonová dlažba zatřená. V prádelně je dlažba s cementovým potěrem hlazeným, provedená ve spádu, s rigolem a s požlábkem kolem stěn. Rampa má betonovou mazaninu s potěrem rýhovaným, betonovou obrubu a vpusť.
Překlady nad okny, dveřmi a výklenkem pro elektroměry jsou z železobetonových prefabrikátů, v nezbytných případech monolitické. Pro stropy je započtena varianta železobetonových stropů s keramickými vložkami Simplex. Strop se může provést též jako Hennebigue nebo ze železobetonových prefabrikovaných dílců.
Ve sklepech na potraviny, WC, v prádelně, žehlírně, kotelně, místnostech pro kočárky a v dílně jsou okna zdvojená, v ostatních místnostech jednoduchá. Počet oken je možno zredukovat v případech, kdy uhlí nebude dopravováno okny. Sklepy na uhlí a na potraviny mají dveře laťové. Ostatní dveře ve sklepě jsou rámové s palubovou náplní, část dveří je zasklená k prosvětlení do chodby. Výklenek pro elektroměry má dvířka s rámem a nosný rošt. Dveře z rampy do sklepních chodeb mají dosický zámek.
B. Přízemí, I. a II. patro.
Vnější zdi přízemí a pater mají tlouštku 45 cm a jsou provedeny z obyčejných cihel na maltu vápennou nebo je zdivo provedeno jiným způsobem, který je isolačně ekvivalentní zdivu cihelnému 45 cm tl. a vyhovuje co do únosností. Ventilační tahy jsou navrženy z tvárnic z pálené hlíny. Nad okny, dveřmi a výklenky jsou železobetonové prefabrikované překlady. V nezbytných případech jsou překlady monolitické.
Pro stropy započtena varianta železobetonových stropů s keramickými vložkami Simplex. Dále jsou možné stropy ze železobetonových prefabrikátů, stropy Mennebigue a stropy dřevěné. Příčky jsou čtvrtcihelné, mezi byty dvojité, se zvukovou isolací. Pod příčkami je zvuková isolace.
Omítky stěn a stropů jsou vápenné štukové. Obklady z porovinových obkladaček jsou v koupelně podél vany a umyvadla na výšku 1,35 m a v kuchyni v pásu 0,60 m vysokém nad pracovní plochou a sporákem. Při neobložených stěnách v koupelně jsou soklíky porovinové, na odpočívadlech a kolem stupňů (nejsou-li do schodnic) jsou soklíky teracové.
Obklady a soklíky mohou být i z jiných materiálů. Stěny a strupy mají dvojnásobné bílení.
V předsíni, v koupelně, v záchodě a na odpočívadlech schodiště je lité teraco. V obývací místnosti a v ložnici jsou podlahy měkké hoblované, řemenové na dřevěných pražcích se zvukovou isolací pod klíny.
Okna jsou zdvojená do rovné nebo zalomené špalety, mají plechovou okapnici a teracovou parapetní desku. Dvou a tříkřídlová okna mají ventilační klapku v křídle a záclonový truhlík. Dveře jsou hladké, plné a rámové zasklené. Vchodové dveře do bytu mají dosický zámek. Spižní skříň je vestavěná a má dvě ventilační vložky. Kuchyňská pracovní stěna má pracovní desku s dřezem, 2 skřínkami a nástěnnou skříň. Vestavěná skříň v předsíni není započtena.
V bytě jsou dvoje stáložárná kamna na koks, v kuchyňské části obývací místnosti je elektrický sporák. Ve sklepech jsou dvojnásobné prosté nátěry oken a dveří. V obytných podlažích je jemný nátěr smaltovaný, domovní dveře jsou napuštěné, lakované. Na kovech jsou nátěry olejovou barvou. Místnosti bytů a schodiště jsou vymalovány.
V místech, kde je plynárna, je možný plynový sporák. V koupelně může být elektrický zásobník na noční proud. Variace nejsou započteny v rozpisu (nákladu) a považují se za nové práce.
C. Půda a střecha.
Zdivo půdní a štítové je z cihel na maltu vápennou. Omítky jsou vápenné zatřené. Komínové zdivo nad střechou je spárované. Půdní dlažby jsou ze škváry s příměsí cementu nebo hydraulického vápna.
Krycí desky komínové jsou z betonu. Komíny mají litinová dvířka k vymetání z půdy. Krov je sedlový vaznicový. Převislé části krokví jsou vrchem bedněny. Krytina je jednoduchá z drážkových tašek. Komíny, ventilace a větráky mají oplechování. Střecha má střešní okno 60/60 cm. Žlaby jsou polokruhové, okapní trouby jsou provedeny až k lapači krytiny. Plechování má dvojnásobný olejový nátěr.
D. Průčelí.
Omítka je štuková, se štukem z mletého hydraulického vápna. Je možná varianta s režným zdivem spárovaným nebo zatíraným. Sokl 50 cm vys. je z cementové malty.
E. Schodiště.
Stupně, schodnice, podestové nosníky, odpočívadla, vložky mezi hlavami schodnic, obruba podesty ve II. patře jsou prefabrikovaná. Schodiště může být provedeno též z prefabrikovaných stupňů, uložených na železobetonové desce nebo jiným způsobem technicky odůvodněným. Stupně a schodnice mají teracový povrch. Zábradlí je železné tyčové, madlo bukové. Na vstupní podestě je zapuštěna rohož a škrabák na obuv, ve výklenku schodišťové zdi jsou listovní schránky. Vstup na půdu má sklopný žebřík ve výklenku krytém dveřmi a poklop.
F. Instalace.
Jednotka o 6 bytech má buď svou přípojku nebo má skupina přípojku společnou. Vedení je měřeno 2 m před líc budovy. Ležaté potrubí je kameninové. Svislá kanalisace je z litinových trub, odvětrávací potrubí z trub osinko-cementových, větrací nástavce z pozinkovaného plechu. Dva byty mají jednu stoupačku, odpad dřezu je veden za obezděním vany. Po úpravě koupelny a záchodu je možno užít stejné sestavy a instalační příčkou jako u typu 12/50.
Vodovod má společný přívod do středního domu, měřený 1 m před líc budovy. Rozvod je z ocelových asfaltovaných svářených trub s isolací. Zařízení pro ústřední přípravu teplé vody má kotel Strebel, zásobník na 2000 l. Rozvod je z pozinkovaných svářených trubek. Záchodová mísa „Baltic“, smaltovaná vana, umyvadlo, baterie společná pro vanu a umyvadlo, kuchyňský ocelový jednodílný smaltovaný dřez. V prádelně je prací stroj PERUN 500, odstředivka PERUN 350, žehlicí stroj PERUN 1200, teracové necky, káď. Zařízení prádelny je rozpočteno min. pro 18 bytových jednotek.
G. Elektrická instalace.
Provozní napětí: 380/220 V — 50 kmitů.
Instalovaný výkon: 124 Kw pro trojdům.
Hlavní domovní skříň je ve výklenku schodišťové zdi na vstupní podestě středního domu. Z pojistkové skříně nad výklenkem vede měděný vodič G 4 X 16 mm2 k rozvaděčům v podzemí. Ve výklenku na odpočívadle v podzemí jsou elektroměry a hlavní pojistkové skříně vždy pro 6 bytů. Rozvody k bytům jsou drátem G 2 X 10 mm2. Každý byt má 2 obvody světelné G 2 X 1,5 mm2 a 1 zásuvkový G 2 X 2,5 mm2. Elektrický sporák má měděné vedení G 2 X 6 mm2. V koupelně je započteno trubkování pro teplomet bez protažení drátů. V předsíni je zvonek na společný transformátor v podzemí. Antenové zásuvky jsou uzemněny na vodovod.
Schodiště má svůj obvod s minutovým automatem. Prádelna má osvětlení chráněné vodiče NGo 2 X 1,5, zásuvka v žehlírně má vodič NGo X 2,5, prací stroj má třífázový motor 0,25 Kw, odstředivka má třífázový motor 0,37 kW
žehlicí stroj má třífázový motor 0,18 kW
žehlicí troj, topné těleso 3,00 kW.
Trojdům má 5 jímacích tyčí bleskosvodných se třemi uzemněnými svody.
Počet vývodů:podzemí trojdůmpřízemí (patro)Světelné vývody4515Zásuvkové vývody110Vývody pro teplomet—2Vývody pro sporák—2Zvonkové vývody—2Zásuvky pro radio—2Motorové vývody3—Vývody pro topné těleso1—
Typ č. 12/50.
Typ má tři obytná podlaží a sklep, společné pro skupinu (řadu). Řadu tvoří zpravidla 3—5 domovních jednotek. V každém podlaží jsou dva byty na schodišti. Typ je možno stavět jako dvoupodlažový, případně i čtyřpodlažový po úpravě komínů a sklepa. Pevné ceny při různém seskupení bytových jednotek na jednom staveništi jsou uvedeny v příloze 1.
Byt má dvoudílnou obývací místnost, ložnici, koupelnu a předsíň. K bytu patří sklep na uhlí a komora na potraviny.
Ve sklepě společném pro řadu jsou komory na palivo a na potraviny, místnosti na kočárky, kola, na odpadky, prádelna, sušárna, skladiště. Zvenčí jest sklep přístupný rampou.
Vytápění je lokální, vaření na uhelném sporáku. V koupelnách je uhelný válec a trubkování pro teplomet. V kuchyních jsou pracovní stěny a spížní skříň, v předsíni vestavěné skříně. Prádelna je vybavena pračkou, odstředivkou, neckami, kádí a stolem, v žehlírně je žehlicí stroj.
A. Sklep.
Výkopový materiál se odveze na skládku neb rozplanýruje na staveništi. Základy uvedené v plánech a v rozpisu odpovídají základové půdě o únosnosti 1,9 kg/cm2. Pro jinou základovou půdu je nutno upravit dimense základů tak, aby odpovídaly únosnosti půdy. Základy mohou být provedeny:
1. z kamenného zdiva,
2. z prostého betonu prokládaného kamenem,
3. z prostého betonu.
Sklepní zdivo má šířku 45 cm a je provedeno z obyčejných cihel na maltu vápennou s přidáním cementu. Při isolaci zdiva se počítá s normální zemní vlhkostí. Jsou započteny tyto isolace zdivá sklepního:
a) ležatá isolace na základech,
b) svislá isolace proti terénu.
Pokud je svislá isolace z lepenky, je kryta plášťovou příčkou čtvrtcihelnou.
Příčky ve sklepě jsou z obyčejných cihel na čtvrt cihly. Omítka stěn ve schodišti je štuková, vápenná. Stěny prádelny mají omítku vápennou, nastavenou, stěny kolem zařízení na výšku 1,50 a sokl na výšku 0,20 m cementovou omítku hlazenou. V ostatních místnostech se provede zatření spar zdí a příček. Stropy ve schodištích mají omítku štukovou, ostatní stropy ve sklepě se vyspraví cementovou maltou. Stěny i stropy sklepa mají dvojnásobné bílení.
V sušárně, žehlírně, předsíni a WC, v hlavní chodbě, v místnosti pro odpadky a ve skladu je podkladní mazanina s hlazeným potěrem. Dlažby ve sklepích na uhlí, v místnosti pro kočárky a v přilehlé chodbě a ve sklepech na potraviny se provedou z cihel na plocho, nebo jako betonová dlažba zatřená. V prádelně je dlažba s cementovým potěrem hlazeným ve spádu, s rigolem a s podžlábkem kolem stěn. Rampa má betonovou mazaninu s potěrem rýhovaným, betonovou obrubu a vpust.
Předklady nad okny, dveřmi a stěnou pro elektroměry jsou z prefabrikátů železobetonových. V nezbytných případech jsou překlady monolitické. Stropy jsou předpokládané železobetonové Simplex. Strop se může provést též jako u Hennebigue nebo ze železobetonových prefabrikovaných dílců.
Ve sklepech na potraviny, WC a v prádelně jsou okna z měkkého dřeva zdvojená. V ostatních místnostech jsou okna jednoduchá. Počet oken je možno zredukovat v případech, kdy uhlí nebude plněno okny. Sklepy na uhlí mají dveře laťové. Ostatní dveře ve sklepě jsou rámové s palubovou náplní, část dveří je zasklená k prosvětlení chodby. Elektroměry mají závěr a nosný rošt. Dveře z rampy do sklepních chodeb mají dosický zámek.
B. Přízemí, I. a II. patro.
Vnější zdi přízemí a pater mají tloušťku 45 cm a jsou provedeny z obyčejných cihel na maltu vápennou, nebo je zdivo provedeno jiným způsobem, který je isolačně ekvivalentní zdivu cihelnému 45 cm tl. a vyhovuje co do únosnosti. Nad okny, dveřmi a výklenky jsou železobetonové prefabrikované překlady. V nezbytných případech jsou překlady monolitické.
Stropy jsou předpokládané železobetonové Simplex. Dále jsou možné stropy ze železobetonových prefabrikovaných dílců, stropy Hennebigue, nebo stropy dřevěné. Příčky jsou čtvrtcihelné, mezi byty dvojité se zvukovou isolaci. Pod příčkami je rovněž zvuková isolace. Omítky stěn a stropů jsou vápenné, štukové. Obklady z porovinových obkladaček jsou v koupelně podél vany a umyvadla do výšky 1,35 m a v kuchyni v pasu 0.60 m vysokém nad pracovní plochou a sporákem. Při neobložených stěnách v koupelně jsou soklíky porovinové na odpočívadle a kolem stupňů (nejdou-li do schodnic) jsou soklíky teracové. Obklady a soklíky mohou být i z jiných materiálů. Stěny i stropy mají dvojnásobné bílení.
V předsíni, v koupelně a na odpočívadle schodiště je lité teraco. Na balkoně jsou Slavíkovy normálky s vodotěsnou isolací. V obývací místnosti a v ložnici jsou podlahy řemenové na dřevěných pražcích se zvukovou isolaci pod klíny.
Okna jsou z měkkého dřeva zdvojená do rovné nebo zalomené špalety a mají plechovou okapnici a parapetní desku teracovou. Dvoukřídlová okna mají ventilační klapku a záclonový truhlík. Dveře jsou hladké plné nebo zasklené rámové, na balkon dvoukřídlové zdvojené s truhlíkem na záclony. Vchodové bytové dveře mají dosický zámek. Spížní skříň je vestavěná a má dvě ventilační vložky. Kuchyňská pracovní stěna má pracovní desku s dřezem, dvěma skříňkami a nástěnnou skříní. V předsíni je vestavěná třídílná skříň.
V bytě jsou jedna stáložárná kamna na koks, v obývací místnosti, kterými se vytápí i kuchyňská část a temperuje ložnice. V kuchyni je uhelný sporák.
Balkon železobetonové, prefabrikované neb monolitické konstrukce, má železné zábradlí a plechovou okapnici, není nezbytnou součástí stavby a může odpadnout. Ve sklepech jsou dvojnásobné prosté nátěry oken a dveří: V obytných podlažích je jemný nátěr smaltovaný, domovní dveře napuštěné, lakované. Na kovech jsou nátěry olejovou barvou. Místnosti bytu a schodiště jsou vymalovány.
V místnostech, kde je plynárna, je možný sporák plynový, plynový průtokový ohřivač a plynový radiátor v koupelně. Je možný také elektrický sporák a elektrický zásobník na noční proud. Teplá voda může být také připravována ústředně v kotelně vlastní neb skupinové. Všechny tyto variace nejsou započteny v nákladu a považují se za nové práce.
C. Půda, střecha.
Zdivo půdy a štítové jest z cihel na maltu vápennou Omítky jsou vápenné, zatřené. Komínové zdivo je nad střechou spárované.
Dlažby půdní jsou ze škváry z příměsí cementu neb hydraulického vápna. Krycí desky komínové jsou z betonu. Komíny mají komínová litinová dvířka k vymetání z půdy.
Krov je sedlový, vaznicový. Převislé části krokví jsou vrchem bedněny. Krytina je jednoduchá z tašek drážkovaných. Komíny, ventilace, větráky mají oplechování. Střecha má střešní okno 60/60. Žlaby jsou polokruhové. Okapní roury jsou provedeny až k lapači krytiny. Plechování má dvojnásobný olejový nátěr.
D. Fasáda.
Omítka je štuková, se štukem z mletého hydraulického vápna. Je možná varianta režné zdivo spárované nebo zatírané. Sokl jest z cementové malty na 50 cm od terénu.
E. Schodiště.
Stupnice, schodnice, podestové nosníky, odpočívadla vložky mezi hlavami schodnic, obruby podestu ve II. patře jsou prefabrikované. Schodiště může být provedeno též z prefabrikovaných stupňů, uložených na železobetonové desce, nebo jiným způsobem odůvodněným.
Stupně a schodnice mají teracový povrch. Zábradlí je železné, tyčové, madlo budkové. Vstup má zapuštěnou rohož a škrabák na obuv a zapuštěné listovní schránky. Vstup na půdu má poklop a sklopný žebřík ve výklenku krytém dveřmi.
F. Instalace.
Jednotka o 6 bytech má buď svou přípojku nebo má skupina přípojku společnou. Vedení je měřeno 2 m před líc budovy.
Ležaté potrubí je kameninové. Svislá kanalisace je z litinových trub, odvětrávací potrubí z trub osinko-cementových. Byt má buď typisovanou instalační příčku nebo normální provedení.
Vodovod má společný přívod do středního domu, měřený 1 m před líc budovy. Rozvod je z ocelových, asfaltových svářených trub s isolací.
Záchodová mísa „Baltic“, vana smaltovaná, koupelnová kamna, umyvadlo, baterie, společná pro vanu a umyvadlo, kuchyňský ocelový jednodílný smaltovaný dřez.
Prací stroj PERUN 500, odstředivka PERUN 350, žehlicí stroj PERUN 1200, teracové necky a káď. Vše je započteno pro nejmenší počet 18 bytových jednotek.
G. Elektrická instalace.
Provozní napětí: 380/220 V — 50 kmitů.
Instalovaný výkon: 24 Kw.
Hlavní domovní skříň je ve výklenku schodišťové zdi na stupni podestě středního domu. Z pojistkové skříně nad výklenkem vede měděný vodič G 4 X 10 k rozváděčům v podzemí. Ve výklenku na odpočívadle do podzemí jsou elektroměry a hlavní pojistkové skříně vždy pro 6 bytů. Rozvody k bytům jsou G 2 X 6 (při elektrických sporácích musejí být přívody zesíleny). Zesílení je nová práce.
Každý byt má 2 obvody světelné G 2 X 1,5 a 1 zásuvkový G 2 X 2,5. Koupelna má trubkování pro teplomet. V předsíni je zvonek na společný transformátor v přízemí. Anténové zásuvky jsou uzemněny na vodovod.
Schodiště má svůj obvod s minutovým automatem. V prádelně má osvětlení chráněné vodiče NGo 2 X 1,5
zásuvka v žehlírně má vodič NGo 2 X 2,5,
prací stroj má třífázový motor 0,25 Kw,
odstředivka má třífázový motor 0,37 Kw,
žehlicí stroj má třífázový motor 0,18 Kw,
žehlicí stroj má topné těleso 3,00 Kw.
(Při zavedeném plynu bude topení plynem.)
Trojdům má 4 jímací tyče bleskosvodu se dvěma uzemněnými svody.
Počet vývodů:podzemí (trojdům)přízemí nebo patrosvětelné vývody3811zásuvkové vývody110vývody pro teplomet—2motorové vývody3—vývody pro topení žehlicího stroje1—zvonkové vývody—2zásuvky pro radio—2
Typ č. 40E/50 — I. etapa.
V I. etapě má obývací místnost, ložnici, předsíň, komoru, záchod, spíž, sklep a půdu na sušení prádla. V I. etapě je záchod suchý s obyčejnou žumpou. Komora se nevybavuje koupelnovým zařízením. Vodovod se nezřizuje.
A. Sklep, základy.
Materiál z výkopu se použije na násyp v nepodsklepené části, zbytek se rozplanýruje. Mohou být provedeny:
1. z kamenného zdiva,
2. z prostého betonu prokládaného kamenem,
3. z prostého betonu.
Sklepní zdivo se provede z kamene, nebo z prostého betonu. Při isolaci se počítá s normální zemní vlhkostí. Započtena je vodorovná isolace základového zdivá a isolace podlah a dlažeb v nepodsklepené části. Ve sklepě je přepážka z prken 1 m vysoká.
Na kamenném sklepním zdivu se provede zatření spar. Betonové sklepní zdivo se po vyspravení opačokuje. Dlažba sklepa se provede z cihel na plocho, nebo jako betonová dlažba zatřená.
Strop je železobetonová monolitická deska s trámem podél otvoru pro vstup do sklepa, nebo jiné vhodné konstrukce. Schody jsou dřevěné bez podstupnic. Sklep je větrán dvěma průchody z drenážek.
B. Přízemí.
Obvodové zdi jsou z cihelného zdivá 45 cm tl., štítová zeď u příslušenství je 30 cm, střední zeď 10 cm tl. Část obvodové zdi vedle' domovního vstupu, určená, k vybourání při přístavbě II. etapy, jest z příčky 15 cm tl., obložené heraklitovými deskami 5 cm. Zdivo má ztužující železobetonový věnec, ve střední zdi je roznášecí pas. Je možné i zdivo z jiného materiálu se stejnou průteplivostí jako má zdivo z obyčejných cihel v uvedených tloušťkách a vyhovující co do únosnosti.
Nad okny a dveřmi jsou překlady ze železobetonových prefabrikovaných dílců. V nezbytných případech mohou být překlady monolitické. Strop je dřevěný trámový, s podbíjením a záklopem. Na záklop se může místo lištování položit lepenka. Mezi předsíní, spíží a obývací místností a mezi komorou a ložnicí jsou příčky půlcihelné, ostatní čtvrtcihelné.
Omítky jsou vápenné štukové, stropní na dvojitém rákosování. Na omítkách stěn a stropů se provede dvojnásobné bílení.
V obývací místnosti a ložnici je měkká hoblovaná řemenová podlaha, v příslušenství cementový potěr na betonové mazanině. Ve stropu nad sklepem je dřevěný poklop pro přístup do sklepa.
Okna jsou zdvojená, do rovné nebo zalomené špalety. Mají plechovou okapnici a parapetní prkénko. Dvoukřídlová okna mají ventilační klapku a záclonový truhlík. Vnější dveře jsou obíjené, částečně zasklené, vnitřní rámové náplňové a zasklené. Vstupní dveře mají dosický zámek.
Okna a vnitřní dveře mají jemný smaltovaný nátěr, domovní dveře jsou napuštěné, lakované. Schody do sklepa jsou napuštěny impregnačním roztokem. V domku jsou 1 stáložárná pokojová kamna a uhelný sporák. Místnosti jsou vymalovány.
C. Půda a střecha.
Půda je přístupná po sklopném žebříku otvorem ve stropě, krytém oplechovaným poklopem. Půdní zdivo je cihelné, nebo obdobné jako v přízemí.
Komín má dvojitá litinová dvířka k vymetání z půdy. Komínová deska je betonová, zdivo nad střechou spárované. Omítky zdivá jsou hrubé vápenné zatřené.
Dlažba je ze škvárové příměsi cementu neb hydraulického vápna.
Krov je sedlový, vaznicový. Krytina je jednoduchá, z drážkovaných tašek. Komín a ventilační nástavec mají plechování s dvojnásobným olejovým nátěrem. S okapními žlaby a troubami se nepočítá.
D. Průčelí.
Omítky průčelí jsou štukové, se štukem z mletého hydraulického vápna. Jako varianta je možné režné zdivo spárované nebo zatínané. Sokl 30 cm vysoký, je z cementové zatřené omítky, nebo spárovaný (kámen).
E. Instalace.
Záchod je suchý, s odpadním potrubím kameninovým. Odvětrávací potrubí a nástavec jsou asbestocementové. Žumpa je z betonových skruží, dno betonové. Stěny i dno jsou omítnuty cementovou omítkou. Okolo žumpy se provede vrstva dusaného jílu. Vodovod není zaveden.
F. Elektrická instalace.
Provozní napětí: 380/220 V — 50 kmitů.
Instalovaný výkon I. etapy: 1,1 Kw.
Přípojku střešníkem provede elektrárna a přímo vyúčtuje stavební podnik. Přívod z přípojkové skříně k elektroměru v předsíni je drátem G 2 X 6 mm2. Pojistky jsou na desce elektroměrové. Světelná instalace má dva obvody (drát G 1,5 mm2). Zásuvky mají 1 obvod (drát G 2,5 mm2). Se zřízením hromosvodů se nepočítá.
Počet vývodů:Sklep:Přízemí:světlo18zásuvky—3