525/1950 Ú. l. I
Vyhláška ministerstva techniky o typech průmyslových provozoven o více podlažích.

525.
VYHLÁŠKA
ministerstva techniky
ze dne 13. června 1950
o typech průmyslových provozoven o více podlažích.
Ministerstvo techniky stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany, vnitra, financí, průmyslu, výživy a práce a sociální péče podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.
(1) Pro stavby průmyslových provozoven o více podlažích se stanoví tyto typy:
a) s příčnými rozpony traktů 6 + 6 + 6 m,
b) s příčnými rozpony traktů 7,5 + 6 + 7,5 m,
a to v obou případech s podélným rozponem každého pole traktů 6 m.
(2) Rozpony se rozumějí osové vzdálenosti podpor v nejvyšším podlaží.
(3) Konstruktivní výšky jednotlivých podlaží jsou celými násobky 30 cm, nesmějí však býti větší než 420 cm u provozoven bez klimatisace a 540 cm u provozoven s klimatisací.
(4) Části podlaží určené pro výrobu jsou umístěny mezi bočnými částmi, v nichž jsou schodiště, hygienická zařízení a místnosti pro údržbu.
(5) Délka části určené pro výrobu je nejvýše 13 X 6 m = 78 m, délka boční části zpravidla 3 m + 6 m = 9 m (s výjimkou uvedenou v odstavci 9).
(6) Provozovny při konstruktivní výšce podlaží do 420 cm lze provést nejvýše o 6 podlažích (5 poschodích) nad terénem, jinak o 5 podlažích (4 poschodích).
(7) Pro nahodilá (užitelná) zatížení podlaží se stanoví hodnoty 300, 600 nebo 900 kg/m2. Kombinace stanovených zatížení je dovolena pod podmínkou, že zatížení ve vyšších podlažích je nižší než v podlažích spodních. Nutnost použití stejného nahodilého zatížení 600 nebo 900 kg/m2 ve všech podlažích u provozoven o 5 a 6 podlažích musí být prokázána.
(8) Hygienické zařízení je řešeno ve skladebných jednotkách, které výškovým řazením k podlaží výrobní části dávají typovou řadu pro proměnlivý počet zaměstnanců na jedno podlaží výrobní části; je možné řešení
a) s hygienickým zařízením v úrovni každého podlaží, t. j. pro jedno podlaží výrobní části jedno podlaží hygienických zařízení v každé boční části (typ K I); tohoto řešení se použije jen u provozoven s konstruktivní výškou podlaží do 420 cm,
b) s hygienickým zařízením v úrovni každého podlaží a v mezipodlažích, t. j. pro jedno podlaží výrobní části dvě podlaží hygienických zařízení v každé boční části (typ K II); tohoto řešení se použije, u provozoven o konstruktivní výšce 540 cm nebo
c) s hygienickým zařízením v úrovni lichých podlaží a ve dvou mezipodlažích mezi těmito lichými podlažími, t. j. pro dvě podlaží výrobní části tři podlaží hygienických zařízení v každé boční části (typ K III); tohoto řešení se použije u provozoven s konstruktivní výškou podlaží do 420 cm a u provozoven se 4 podlažími, je-li konstruktivní výška podlaží větší než 420 cm.
(9) Při takovém počtu zaměstnanců, kde by rozloha boční části, určená pro schodiště a hygienická zařízení, byla nedostačující, lze u typu K II a K III boční část úměrně rozšířit na úkor části výrobní.
(10) Počet zaměstnanců na jedno výrobní podlaží, jakož i plocha výrobní části a plocha boční části připadající na 1 zaměstnace se předpokládá:
a) u typu s příčným rozponem traktů 6 + 6 + 6 m:
Typ:Celkový počet zaměstnanců na výrobní částna 1 zaměstnance připadá plocha v m21 podlaží:výrobní části:boční části:K I1509,361,53K II3004,581,39K III2007,021,86
b) u typu s příčným rozponem traktů 7,5 + 6 + 7,5 m:
K I180—2258,90—7,121,85—1,48K II360—4504,45—3,561,59—1,27K III240—3006,67—5,341,99—1,51
(11) Provozovny se opatří nákladními výtahy, které se umístí ve zvláštním přístavku; počet výtahů se určí podle provozní potřeby.
(12) Podle potřeby lze provozovny vybavit klimatisačním zařízením, mechanickým větráním a odssávacím zařízením.
(13) Suterén a základy jsou proměnné podle místních poměrů a zvláštních požadavků (základová půda, spodní voda, nerovný terén, úkryty a pod.) a proto se netypisují.
(14) Technický popis typů a výkresy jsou připojeny v příloze k této vyhlášce. Podrobné stavební výkresy vypracují krajská návrhová střediska Československých stavebních závodů, národního podniku, závodu Stavoprojekt.
§ 2.
(1) Typy uvedené v § 1 se prohlašují objemově, v hlavních rozměrech a nahodilém zatížení za závazné a musí jich být tedy dbáno při navrhování a provádění staveb průmyslových provozoven o více podlažích.
(2) Ministerstvo techniky v dohodě s příslušným ministerstvem nebo orgán jimi zmocněný může výjimečně povolit odchylku od závaznosti.
(3) Disposiční změny lze provést, bude-li dodrženo celkové pojetí typu (objem, hlavní rozměry a nahodilé zatížení).
(4) Na stavbu musí být použito typisovaných částí a prefabrikovaných stavebních dílců, pokud se vyrábějí.
§ 3.
(1) Pro jednotlivé typy se stanoví tato směrná spotřeba stavebnin:
Druh stavebnin:Jednotka:provozovna o příčném rozponu traktů6 + 6 + 6 m7,5 + 6 + 7,5 mspotřebana 1 m2na 1 m3na 1 m2na 1 m3stavební ocelkg46,5107,90052,8508,710litinakg2,7260,4622,8810,513cihlyks29,7665,04529,8945,475cementq2,2100,3752,2800,416dřevo tesařském30,0290,0050,0310,005dřevo truhlářském30,0060,0010,0070,001
(2) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:
a) spotřeba stavebnin, je stanovena pro provozovnu typu K II s nahodilým zatížením 600 kg/m2 a je vyčíslena na 1 m2 jednoho podlaží a na 1 m3 celkového obestavěného prostoru; spotřeba stavebnin u typu K I a K III se úměrně zmenší;
b) ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi i s plechem, rozvodem ústředního topení a prefabrikáty (i s okny ze železového betonu); při změně nahodilého zatížení se spotřeba oceli úměrně změní;
c) v cementu je zahrnuta spotřeba pro všechny prefabrikáty (i s okny ze železového betonu);
d) v tesařském dřevě je uvažováno typové bednění a lešení;
e) v truhlářském dřevě je zahrnuta spotřeba dřeva všech konstrukcí; provádějí-li se okna ze dřeva (místo oken ze železového betonu), zvětší se spotřeba dřeva o 0,012 m3 na 1 m2 jednoho podlaží, avšak sníží se spotřeba oceli o 0,555 kg na 1 m2 a cementu o 2,65 kg na 1 m2 jednoho podlaží.
§ 4.
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na stavby, s nimiž bylo již začato podle platného stavebního povolení.
§ 5.
Pokud tato vyhláška neupravuje způsob provádění nebo vybavení stavby, platí
a) ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 614/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované, a
b) ostatní předpisy pro pozemní stavby, zejména předpisy bezpečnostní, požární a o civilní ochraně obyvatelstva.
§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení.

Ministr:
Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.


Příloha k vyhlášce č. 525/1950 Ú. l. I.
Technický popis typů provozoven o více podlažích.
Typy provozoven o více podlažích jsou stanoveny s přihlédnutím k nejširší možnosti použití pro různé provozy a zatížení. Rozměry výrobního podlaží jsou voleny tak, aby schodiště bylo umístěno nejvýše 40 m od nejvzdálenějšího místa výrobního podlaží. Se zřetelem k možnosti stálých změn výroby v budově nejsou do typů zahrnuty proměnné skladebné jednotky, které se dají bez obtíží přistavět (na př. výtahy) nebo které je třeba řešit odloučeně (kotelny, transformovny, vrátnice a pod.).
Konstrukce budovy je skeletová ze železového betonu, výplňové zdivo je cihelné. Stropy jsou ze železového betonu (systém Hennebique), střecha je rovná s tepelnou a vodotěsnou isolací a se svody dešťové vody uvnitř sloupů. Vnější zdivo je podle místních poměrů bud' omítané nebo režné spárované.
Schodiště musí být ohnivzdorně odděleno od prostoru pracovních místností. Podle potřeby lze schodiště doplnit dalšími středními schodišti, která se přiřadí k výtahovému přístavku.
V prostorech schodišť musí být zřízen požární vodovod, na jehož stoupacím potrubí musí být osazeny v každém podlaží normalisované požární ventily.
Rozsah instalačních prací závisí na druhu výroby. Vytápění je buď horkou vodou nebo parní nebo teplovzdušné. Každý druh vytápění však vyžaduje samostatného řešení zásadních otázek energetických a provozních.
Provozovny, v nichž pracuje více lidí a kde vznikají výpary nebo teplo, drobné nečistoty a odpady, je třeba mechanicky větrat a v zimě přiváděný vzduch ohřívat, po případě čistit příslušným přívodným a odssávacím zařízením. Klimatisační zařízení se zavede v provozovnách, v nichž výroba vyžaduje přesně stanovené fysikální vlastnosti ovzduší nebo kde není možno jinak udržet žádané podmínky v bezprostřední blízkosti pracujících a zboží. Nejvýhodnější umístění klimatisační komory a průběžné větrací šachty je uprostřed delší fronty budovy. Shoz odpadků je v každém podlaží u výtahu.
Velikost elektrorozvodny závisí na druhu výroby. Transformovny mohou být řešeny buď u budovy nebo mimo ni.
Disposiční řešení suterénu nutno provésti v každém případě samostatně podle potřeby provozu, při čemž nesmí být zapomenuto na potřebná opatření pro civilní ochranu obyvatelstva.
Průmyslové provozovny o více podlažích
Typ K I s příčnými rozpony traktů 6 + 6 + 6 m
Půdorys 1. podlaží

Typ K I
Podélný řez

Typ K I
Pohled

Typ K I s příčnými rozpony traktů 7,5 + 6 + 7,5 m
Půdorys 1. podlaží

Typ K I
Příčné řezy

Typ K II s příčnými rozpony traktů 6 + 6 + 6 m
Půdorys 1. podlaží

půdorys mezipodlaží hygienických zařízení

příčný řez

Typ K II
Podélný řez

Typ K II s příčnými rozpony traktů 7,5 + 6 + 7,5 m
Půdorys 1. podlaží

půdorys mezipodlaží hygienických zařízení

příčný řez

Typ K III s příčnými rozpony traktů 6 + 6 + 6 m
Půdorysy

Typ K III s příčnými rozpony traktů 7,5 + 6 + 7,5 m
Půdorysy

Typ K III
Řězy