159/1954 Ú. l.
Vyhláška ministra vnitra o čištění komínů.

159.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 21. července 1954
o čištění komínů.
Ministr vnitra stanoví podle § 3 odst. 2 zákona č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, a podle § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 95/1953 Sb., o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany:

Základní ustanovení.
§ 1.
Účel vyhlášky.
Požární bezpečnost budov a jiných objektů vyžaduje, aby komíny a topeniště byly udržovány v náležitém stavu, zejména aby byly odborné, řádně a včas čištěny Je proto třeba, aby kominické podniky příslušné k provádění kominických prací řádně plnily své úkoly tak, aby byla co nejlépe zajištěna ochrana před požáry a nehodami, zejména před působením stravných plynů, jež by mohly vzniknout následkem vadného stavů komínů, a aby bylo zajištěno řádné využití paliv.
Úkoly vlastníka objektu.
§ 2.
(1) Vlastník objektu, v němž jsou topeniště zapojená do komínů, je povinen zajistit požární bezpečnost při používání komínů; zejména je povinen dát komíny čistit podle ustanovení této vyhlášky.
(2) Za požární bezpečnost topeniště odpovídá jeho uživatel.
§ 3.
(1) Vlastník objektu je dále povinen
a) zajistit bezpečné a úspěšné provádění kominických prací, zejména tím, že umožní zaměstnancům kominického podniku a jeho dozorčím orgánům volný a bezpečný přístup ke komínům a jejich čisticím zařízením, jakož i k topeništím;
b) potvrdit zaměstnancům kominického podniku v kontrolních záznamech výkon kominických prací, oznámení závad a pod., a převzít opis tohoto záznamu;
c) zajistit, aby všechny závady komínů a topenišť, které byly zjištěny při provádění kominických prací a které mohou způsobit požár nebo ohrozit bezpečnost života a zdraví nebo způsobují nadměrnou spotřebu paliva, byly odstraněny ve stanovených lhůtách:
d) dbát, aby nebylo používáno komínů a topenišť, u nichž byla zjištěna závada znemožňující jejich bezpečné používáni, dokud tato závada nebude odstraněna;
e) zajistit, aby uživatel topeniště po jeho zrušení nebo přechodném odstranění vzduchotěsně a ohnivzdorné uzavřel přívod vzduchu do komínového průduchu;
f) opatřit nádoby z nehořlavého materiálu pro ukládání sazí vybraných z komínů a umístit je v blízkosti komínových dvířek, pokud to nebude na závadu;
g) vypracovat u objektů větších půdorysných rozměrů a v případech, kdy komínová dvířka nejsou na snadno přístupných místech, situační náčrtek, z něhož je patrno umístění všech sběračů sazí (komínových dvířek) a uložit jej u odpovědné osoby, aby byl kdykoliv k dosažení.
(2) Pokud na objektu vázne právo požívání nebo užívání k vlastní potřebě, přecházejí povinnosti uložené touto vyhláškou vlastníku objektu na poživatele nebo uživatele. Je-li objekt ve státním socialistickém vlastnictví, plní povinnosti vlastníka objektu osoba odpovědná za hospodářskou správu objektu.
§ 4.
Všeobecné úkoly kominického podniku.
(1) Kominické práce ve všech obytných, zemědělských i průmyslových budovách i jiných objektech provádí ve svém obvodu kominický podnik. K jeho úkolům patří zejména
a) čistit a vypalovat komíny a všechny kouřovody, které jsou dosažitelné se strany komínů;
b) vybírat smetené saze z komínových sběračů;
c) zkoušet podle ustanovení § 10 této vyhlášky komíny domů a připojená topeniště s příslušenstvím v novostavbách, přístavbách, nástavbách a při stavebních změnách a na požádání výkonného orgánu národního výboru, jiného orgánu státní správy nebo vlastníka domu, po případě stavebníka vydávat o tom potvrzení;
d) provádět čištění prádelních a varných kotlů, topných tahů, ústředních, etážových, vodních a parních topeni udíren a jiných podobných zařízení jakož i na požádáni vlastníka objektu nebo uživatele čístit sporáky a kamna
(2) Kominický podnik je povinen plnit své úkoly odborne, řádně á včas tak, aby byla zajištěna ochrana před požáry a nehodami, které by mohly vzniknout v důsledku špatného stavu komínů a topenišť a aby bylo topenišť a topiva co nejhospodárněji využito. Kominické práce provádí ve stanovených lhůtách; jde-li o kouřové závady, provádí příslušná opatřeni nejpozději do tří dnů od zjištěni závady. Při nebezpečí z prodlení provádí však nutná opatření neprodleně.
(3) Kominický podnik se podle potřeby dohodne s vlastníkem objektu, v němž jsou rozsáhlá topeniště, o vymetacích dnech tak, aby při zachování vymetacích lhůt byl provoz objektu co nejméně rušen. Výkonný orgán místního národního výboru může v dohodě s vedením kominického podniku povolit průmyslovým podnikům socialistického sektoru, aby jejich zaměstnanci k tomu účelu odborně vyškolení sami vybírali saze a popel z vysokých továrních komínů. V takovém případě odpovídá za požární bezpečnost komínů vedení podniku.
(4) Kominický podnik rozvrhuje práce svých zaměstnanců se zřetelem na místní podmínky jednotlivých pracovišť tak, aby kominické práce byly prováděny odborně a ve stanovených lhůtách; za tím účelem zaměstnance soustavně odborně školí.
(5) Kominický podnik je na výzvu úředního orgánu povinen účastnit se ve spolupráci s orgány státního požárního dozoru vyšetřování příčin vzniku ohně od komínů a topenišť.
§ 5.
Všeobecné povinnosti zaměstnanců kominického podniku
(1) Každý zaměstnanec kominického podniku je osobně odpověden za řádné splnění pracovních úkolů. Je zejména povinen
a) provádět určené úkoly odborně a včas;
b) zjišťovat při prováděni kominických prací, zda na komínech nejsou závady, zejména je-li jejich vnější omítka v řádném stavu.
c) oznamit vlastníku objektu závady na komínech a topeništích a vyzvat ho, aby je odstranil v přiměřené lhůtě; při závadách stavebního rázu upozornit na ně vlastníka objektu a podat o nich neprodleně hlášení stavebnímu úřadu;
d) podat o všech zjištěných závadách hlášeni příslušnému výkonnému orgánu místního národního výboru a výslovně v něm upozornit na bezprostřední nebezpečí, které způsobují;
e) podle okolností případu a podle povahy závad projednat s osobou odpovědnou za udržování objektu způsob jejich odstranění;
f) dát si potvrdit provedeni kominické práce a hlášení závad vlastníkem objektu nebo jeho zástupcem v kontrolních záznamech a vydat mu opis potvrzení;
g) kontrolovat při příští návštěvě objektu, zda zjištěné závady byly odstraněny a v záporném případě podat o tom zprávu příslušné okresní inspekci státního požárního dozoru;
h) účastnit se odborného školení.
(2) Zaměstnanec kominického podniku, který si k provádění kominických prací v průmyslovém podniku vyžádá od vedení tohoto podniku pomocne síly, odpovídá za jejich bezpečnost při vykonáváni prací, které jim uložil.
Čištění komínů.
§ 6.
Komíny musí být čištěny i tehdy, používá-li se topenišť na ně zapojených jen přechodně. Jsou-li však topeniště v provozu jen po období zimní, provádí se čištění komínů jen v době od 1. září do 30. dubna.
§ 7.
(1) Komíny musí být čištěny pravidelně, nejpozději však v těchto lhůtách
a) tovární komíny a kouřové kanály v průmyslových podnicích, popílkové komory, prašné komory a pod. nejméně jednou za 2 měsíce;
b) komíny v provozovnách, kuchyních s velkými topeništi, a komíny od větších ústředních a etážových topení nejméně po 2 až 3 týdnech;
c) komíny od menších kotlů ústředního topeni, od topenišť v domácnostech, od bytových etážových topení, od normálních topenišť v provozovnách, od prašných komor a pod. jednou za 4 až 6 týdnů.
d) prádelní a varné kotle musí být čištěny nejméně jednou ročně; kotle ústředního topení, kouřovody a udírny nejméně jednou za 2 měsíce.
(2) Lhůty uvedené v předchozím odstavci může krajská správa státního požárního dozoru přiměřeně zkrátit nebo prodloužit se zřetelem na místní poměry, při čemž přihlíží zejména k provozu topenišť, druhu paliva a topenišť, světlosti komínů atd. Při čištění továrních komínů a kouřových kanálů stanoví uvedená správa lhůtu v dohodě s vedením příslušného podniku a kominickým podnikem; přihlíží přitom k technickému provedeni topeniště, zejména kotelního zařízení
(3) Čištění sporáků a kamen v domech provádí kominický podnik jen na požádání.
§ 8.
(1) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů uvedených v § 7 odst 1 písm. a) pří každém jejich čištění a z ostatních komínů jednou za rok, nestanoví-li krajská správa státního požárního dozoru výboru kratší lhůtu Saze z komínů a kotlů ústředního topení budou vybírány pří každém čištění komínů a kouřovodů
(2) Vybírání sazí provádí zaměstnanec kominického podniku; vybrané saze uloží do nádob z nehořlavého materiálu, které k tomu účelu připraví vlastník objektu v blízkosti komínových dvířek. Vlastník objektu se může dohodnout s kominickým podnikem, že vybrané saze bude zaměstnanec kominického podniku ukládat do nádob určených ke shromažďování popele. Tyto nádoby musí však být zhotoveny z nehořlavého materiálu.
§ 9.
(1) Vypalování komínů lze provádět výhradně u komínů zděných a je k němu třeba svolení výkonného orgánu místního národního výboru. O povolení požádá na upozornění odpovědného zaměstnance kominického podniku vlastník objektu. Při vypalování komínů musí být přítomna požární hlídka.
(2) Vypalování komínů musí provádět nejméně dva zvláště pověření zaměstnanci kominického podniku; řídí se při tom směrnicemi ministerstva vnitra a pokyny příslušného výkonného orgánu místního národního výboru a dbají, aby nebyla při vypalování komína ohrožena požární bezpečnost, zejména v půdních prostorách.
Kontrola komínů.
§ 10.
(1) Před dokončením stavby domu (novostavby, přístavby, nástavby a stavební změny), v němž jsou komíny, je stavebník povinen požádat kominický podnik o provedení kontroly komínů a topenišť za účelem zjištění, zda jsou stavebně správně provedeny a zda jich lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti a bez ohrožení, života a zdraví. O výsledku zjištění vydá kominický podnik stavebníku osvědčení; toto osvědčení je stavebník povinen předložit v řízení o užívacím povolení.
(2) Bez souhlasu kominického podniku nesmí být ve stavbě již dokončené dodatečně zřízen žádný komín, ani instalováno topeniště, ani měněno jeho dosavadní zaústění.
(3) Při kontrole komínů je třeba zejména zjistit, zda
a) stavebním provedením komínů, umístěním dřevěných součástí stavby a pod. není ohrožena požární bezpečnost stavby, zejména při prostupech komínů půdními prostory a střechou;
b) všecky komíny, a to i reservní, mají rozměry stanovené stavebními předpisy a zda je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací nástroje;
c) lomení komínů je provedeno v přípustném sklonu, po případě při více úhybech jen na jednu stranu;
d) veškerá topeniště mají připojení na komíny, které jsou jim určeny technickým projektem podle pořadí podlaží;
e) přístup ke komínům vyhovuje platným stavebním předpisům, zejména zda je pro zaměstnance kominického podniku zajištěna bezpečnost při výstupu na střechu pevnými komínovými lávkami se zábradlím, řádně připevněnými žebříky, střešními vikýři zhotovenými z pevného materiálu a pod.;
f) veškerá komínová dvířka mají označení, ke kterému podlaží patří, zejména zda toto označeni je na zvláštním štítku umístěném na vchodu do uzamčených prostor sklepních, v nichž jsou komínová dvířka;
g) zdivo komínových průduchů je řádně omítnuto nebo vyspárováno s použitím formy (taženo cylindrem), aby jeho těsnost zajistila správný tah, což je třeba zjistit před omítnutím líce zdiva, a odpovídá-li tloušťka komínového zdiva a přepážek příslušným stavebním předpisům.
(4) V případě potřeby vyznačí kominický podnik výsledek kontroly komínů a topenišť v náčrtku svislého řezu komínů, který je na požádání povinen podat stavebník.
§ 11.
Pravidelně nepoužívané komíny v budovách vytápěných ústředním nebo dálkovým topením musí být před započetím zimního období přezkoušeny, zda jich může být v případě potřeby použito.
§ 12.
Zaústění topenišť lze měnit a komíny přerušovat, hradítky jen v mezích předpisů pro pozemní stavby; taková opatření mohou být provedena jen se souhlasem stavebního úřadu, který si vyžádá od kominického podniku odborný posudek.
§ 13.
Používáni thermoforového komínu vede kominický podnik ve zvláštní patrnosti. Jsou-li do thermoforového komínu zapojena topeniště z různých podlaží, musí být uzavřen příchod vzduchu do topenišť v době, kdy jich není používáno. Za uzavření přívodu vzduchu do topeniště odpovídá uživatel topeniště.
§ 14.
Topenišť, u nichž byla zjištěna závada, která znemožňuje jejich bezpečné používání, nesmí být používáno až do odstranění závady.
Ustanovení společná.
§ 15.
Úplaty za kominické práce jsou stanoveny sazebníkem vydaným podle platných cenových předpisů.
§ 16.
(1) Ustanovení této vyhlášky se vztahují také na vzdušníky a ventilace, do nichž jsou zaústěna plynová kamna, sporáky, ohřívače vody, automaty a pod. a které mají charakter komínu.
(2) Přeměnu vzdušníků a ventilací na komíny, t. j. na zařízení k odvádění kouřových a plynových špalků, lze provést pouze po předchozím povolení stavebního úřadu.
§ 17.
Odbory pro vnitřní věci rad okresních národních výborů mohou povolit výjimky z ustanovení této vyhlášky, je-li požární bezpečnost objektu zajištěná jinak.
§ 18.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. července 1954.

Ministr:
Barák v. r.