10/1958 Ú. l.
Vyhláška ministerstva energetiky o jednotných podmínkách pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny (připojovací podmínky).

10.
VYHLÁŠKA
ministerstva energetiky.
ze dne 15. ledna 1958,
o jednotných podmínkách pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny (připojovací podmínky).
Ministerstvo energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 17 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisačního zákona):

§ 1.
Rozsah platnosti.
Tato vyhláška platí pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny jakéhokoliv napětí.
Elektrické přípojky.
§ 2.
(1) Elektrickou přípojkou se rozumí elektrické vědění, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny (§ 2 odst. 1 písm. b) elektrisačního zákona] směrem k odběrateli a slouží nebo je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení.
(2) Elektrické přípojky se zřizují jako přípojky nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, a to v provedení venkovním nebo kabelovém.
§ 3.
(1) Elektrická přípojka začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny. Odbočením se rozumí odbočení od přípojnic ve stanici, vychází-li přípojka ze stanice, jinak odbočení od venkovního nebo kabelového vedení.
(2) Elektrická přípojka nízkého napětí končí při venkovním vedení hlavní domovní pojistkovou skříňkou, při kabelovém vedení hlavní domovní kabelovou skříní: hlavní domovní pojistková skříňka u kabelového vedení hlavní domovní kabelová skříň) je součástí přípojky. Není-li v odběratelově objektu zřízena hlavní domovní pojistková skříňka, končí venkovní přípojka nízkého napětí posledním podpěrným bodem (střešníkem, konsolou, stožárem apod.) umístěným na odběratelově objektu; tento podpěrný bod je součástí přípojky.
(3) Elektrická přípojka vysokého a velmi vysokého napětí končí při venkovním vedení kotevními isolátory na odběratelově stanici, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici; kotevní isolátory (při kabelovém vedení kabelová koncovka) jsou součástí přípojky.
Zřizování elektrických přípojek.
§ 4.
Elektrické přípojky nízkého napětí zřizují rozvodné energetické podniky; se souhlasem rozvodného energetického podniku a za podmínek jim stanovených mohou výjimečně zřizovat nebo rozšiřovat tyto přípojky i jiné organisace nebo osoby.
§ 5.
(1) O zřízení přípojky nízkého napětí žádá vlastník (uživatel) stavby nebo zařízení, které mají být připojeny k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popř. u nově budovaných staveb nebo zařízení jejich investor (dále jen „odběratel“) u rozvodného energetického podniku, a to na zvláštním tiskopise, který obdrží u tohoto podniku.
(2) Rozvodný energetický podnik zřídí přípojku podle pořadí určeného výkonným orgánem příslušného okresního národního výboru.
§ 6.
Elektrické přípojky vysokého a velmi vysokého napětí zřizují nebo rozšiřují za podmínek stanovených rozvodným energetickým podnikem na svůj náklad vlastníci staveb nebo zařízení, které mají být připojeny k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, po případě u nově budovaných staveb nebo zařízení jejich investoři. Jednotná zemědělská družstva zřizují tyto přípojky včetně transformačních stanic pro napájení společných objektů zemědělské výroby na svůj náklad jen v případech, ve kterých jsou u družstva splněny podmínky pro odběr elektřiny ve velkém.
§ 7.
U soustředěné bytové a občanské výstavby zřizují potřebná zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, včetně elektrických přípojek, po projednání s rozvodným energetickým podnikem a za podmínek jím stanovených generální investoři této výstavby.
§ 8.
(1) Investoři elektrických přípojek zřizovaných nebo rozšiřovaných podle §§ 4, 6, 7 a § 18 odst. 2 jsou povinni projednat jejich zřízení nebo rozšíření s rozvodným energetickým podnikem, na jehož zařízení pro veřejný rozvod elektřiny má být elektrická přípojka připojena.
(2) Elektrické přípojky musí vyhovovat všem obecně závazným technickým a bezpečnostním předpisům, zejména čs. státním normám; provedení stavebních a montážních prací při zřízení nebo rozšíření elektrické přípojky smí být svěřeno jen osobám a organisacím k tomu oprávněným a pracovníkům odborně způsobilým.
(3) Rozvodný energetický podnik je povinen sdělit investorovi údaje a pokyny potřebné pro bezpečné a hospodárné zřízení nebo rozšíření elektrické přípojky a stanovit závazné podmínky pro její připojení k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny ve správě rozvodného energetického podniku. Rozvodný energetický podnik může připojení odmítnout, nebyly-li stanovené podmínky dodrženy.
§ 9.
Zřizováním nebo rozšiřováním elektrických přípojek se rozumí činnost investora (stavebníka) přípojky.
Provozování elektrických přípojek.
§ 10.
(1) Zřídil-li elektrickou přípojku podle ustanovení §§ 4, 6 a 7 po 1. lednu 1958 někdo jiný než rozvodný energetický podnik, je povinen odevzdat ji po vydání povolení k jejímu trvalému provozu (užívání) do provozování rozvodnému energetickému podniku, na jehož zařízení pro veřejný rozvod elektřiny se elektrická přípojka připojuje. Tento podnik je též účastníkem řízení o vydání tohoto povolení. Přípojku převezme do provozu dnem jejího připojení.
(2) Organisace státního socialistického sektoru převedou bezúplatně elektrické přípojky uvedené v předchozím odstavci zároveň do správy rozvodných energetických podniků podle předpisů o správě národního majetku.
(3) Ostatní organisace a osoby mohou převést elektrické přípojky uvedené v odstavci 1 bezúplatně do vlastnictví státu smlouvou sjednanou s rozvodným energetickým podnikem; k tomuto bezúplatnému převodu nevyžaduje se rozhodnutí výkonného orgánu národního výboru. Dnem, kdy stát nabývá vlastnictví, přechází elektrická přípojka do správy rozvodného energetického podniku. Přípojky, které nebudou takto převedeny do správy rozvodného energetického podniku, bude tento podnik provozovat na náklad jejich vlastníka.
(1) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na prozatímní elektrické přípojky.
§ 11.
Provozováním elektrických přípojek se rozumí kromě činnosti spojené s jejich vlastním provozem také povinnost pečovat o jejich údržbu a všechny opravy.
Odběrná elektrická zařízení.
§ 12.
(1) Odběrnými elektrickými zařízeními jsou elektrická zařízení, která jsou připojena na elektrickou přípojku a slouží nebo jsou určena k odběru elektřiny. Jsou to jednak zařízení pro přeměnu a rozvádění elektřiny (odběrná rozvodná zařízení), jednak elektrické spotřebiče.
(2) Odběrná elektrická zařízení (rozvodná i spotřebiče) zřizuje a provozuje odběratel.
§ 13.
(1) Odběrná elektrická zařízení musí vyhovovat požadavkům bezpečnosti a hospodárnosti podle zvláštních předpisů a státních technických norem. V oblasti nenormalisovaných sítí musí odběrná elektrická zařízení vyhovovat také zvláštním pokynům rozvodného energetického podniku.
(2) Odběrná elektrická zařízení podléhají po stránce bezpečnosti odbornému technickému dozoru podle zvláštních předpisů.
§ 14.
(1) Elektroinstalační práce na odběrných elektrických zařízeních mohou provádět pouze organisace a osoby k tomu oprávněné a pracovníci odborně způsobilí.
(2) Na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, nesmějí být prováděny žádné práce ani opatření bez předchozího souhlasu rozvodného energetického podniku, na jehož zařízení pro veřejný rozvod elektřiny je odběrné zařízení připojeno.
(3) Zařízení, která byla provedena nebo rozšířena organisací nebo osobou neoprávněnou, není povinen rozvodný energetický podnik připojit.
(4) Provádění elektroinstalačních prací v novostavbách nebo při větších rekonstrukcích odběrných elektrických zařízení je třeba předem písemně ohlásit rozvodnému energetickému podniku, aby se mohl podle potřeby během provádění prací přesvědčit, zda práce na odběrném elektrickém zařízení jsou prováděny podle příslušných předpisů a státních technických norem.
§ 15.
(1) Všechna nová, jakož i rozšiřovaná odběrná elektrická zařízení pro odběr elektřiny nízkého napětí v drobném s přípojnou hodnotou od 2 kVA včetně, lze zřídit a připojit k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny jen po předchozím projednání s rozvodným energetickým podnikem a za podmínek jím stanovených. Při napětí jiném než 380/220 V může rozvodný energetický podnik stanovit, že uvedeného projednání je třeba již tehdy, jde-li o odběrná elektrická zařízení s přípojnou hodnotou od 1 kVA včetně. Je proto vhodné, aby se odběratelé před koupí spotřebičů předem informovali o možnosti připojení u rozvodného energetického podniku.
(2) Rovněž jen po předchozím projednání s rozvodným energetickým podnikem a za podmínek jím stanovených lze zřídit a připojit k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nová nebo rozšiřovaná odběrná elektrické zařízení pro odběr elektřiny nízkého napětí ve velkém nebo pro odběr elektřiny vysokého a velmi vysokého napětí. Rozšířením odběrného elektrického zařízení se u zařízení pro odběr elektřiny nízkého napětí ve velkém rozumí zvýšení přípojné hodnoty o více než 10 % a u zařízení pro odběr elektřiny vysokého a velmi vysokého napětí zvýšení jmenovitého příkonu transformátoru.
(3) Rozvodný energetický podnik rozhodne, u kterých odběrných elektrických zařízení pro odběr elektřiny nízkého napětí ve velkém, pro odběr elektřiny vysokého a velmi vysokého napětí nebo pro odběr elektřiny nízkého napětí v drobném nad hranici, uvedenou v odstavci 1 je třeba předložit též projekt zařízení a dokumentaci, umožňující jeho posouzení a kontrolu z těchto hledisek:
a) úhrnný instalovaný příkon a údaje o spotřebičích, zejména takových, které by mohly ovlivnit provoz systémů (vlivy vyšších harmonických proudů, nerovnoměrnost zatížení fází, proudové nárazy apod.),
b) využití instalovaných spotřebičů, roční spotřebu elektřiny pro účely výrobní a pro osvětlení dobu využití nejvyššího zatížení,
c) diagram denního a nočního průběhu zatížení,
d) spotřebu jalové elektřiny, průměrný účiník (cos fí) a údaje o kompensačním zařízení,
e) rozdělení spotřebičů podle druhů s hlediska spolehlivosti dodávky a zvláštních požadavků odběratele na zajištění dodávky,
f) údaje o možnosti spolupráce vlastních výrobních zařízení s energetickým systémem rozvodného energetického podniku,
g) plán a schema napájecího zařízení a rozvodu na území závodu s udáním druhu výkonů a rozsahu základního vybavení, jakož i jmenovitého zkratového výkonu zařízení,
h) reléová ochrana.
(4) Údaje potřebné pro vypracování projektu (jako druh a napětí elektřiny, velikost výkonu, který možno v daném místě připojit, požadavek na kompensaci jalového proudu, velikost přípustného zkratového výkonu u zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, jakož i údaje o sazbách apod.) oznámí energetický rozvodný podnik odběrateli na požádání.
(5) Posouzení projektu předloženého odběratelem provede rozvodný energetický podnik bezplatně. Je-li k náležitému posouzení odběratelova projektu třeba posudku znalce, dohodne se rozvodný energetický podnik s odběratelem na osobě znalce; náklady za posudek hradí odběratel,
(6) Nebylo-li započato s prováděním projektovaných prací do jednoho roku ode dne, kdy rozvodný energetický podnik stanovil podmínky, za kterých práce mohou být provedeny, je odběratel povinen s ním projekt znovu projednat.
(7) Způsob projednání projektovaných odběrných elektrických zařízení vojenské správy stanoví se dohodou mezi ministerstvem energetiky a ministerstvem národní obrany.
Připojení odběrných elektrických zařízení.
§ 16.
(1) Rozvodný energetický podnik připojí k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny pouze takové odběrné elektrické zařízení (jeho část), které odpovídá podané přihlášce, projektu projednanému podle § 15 této vyhlášky, je provedeno podle státních technických norem a vyhovuje těmto připojovacím podmínkám.
(2) Postup při připojování upravují státní technické normy.*) Prohlídka odběrného elektrického zařízení rozvodným energetickým podnikem podle těchto norem nezprošťuje vlastníka nemovitosti, případně odběratele, odpovědnosti za řádný stav odběrného elektrického zařízení včetně spotřebičů a za dodržování všech předpisů, zejména bezpečnostních, platných pro taková zařízení.
§ 17.
Výměnu pojistkových vložek v přípojce provádí výhradně rozvodný energetický podnik na náklad odběratele. Odběratel ani jiná neoprávněná osoba nesmí na hlavních pojistkách ani na přípojce ničeho měnit.
Přechodné připojení odběrných elektrických zařízení.
§ 18.
(1) Připojení odběrných elektrických zařízení (např. mláticích souprav, pojízdných zábavních podniků, filmovacích souprav, vrtných souprav, staveništních zařízení apod.) k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny na časově omezenou dobu se provádí prozatímními elektrickými přípojkami.
(2) Prozatímní elektrické přípojky jakéhokoliv napětí zřizují, rozšiřují a provozují za podmínek stanovených rozvodným energetickým podnikem na svůj náklad organisace nebo osoby, jejichž odběrná elektrická zařízení mají být přechodně připojena k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny.
(3) Prozatímní elektrické přípojky a jejich provoz musejí vyhovovat požadavkům bezpečnosti a hospodárnosti podle zvláštních předpisů a státních technických norem, jakož i provozním pravidlům vydávaným ministerstvem energetiky.
(4) Připojení prozatímních elektrických přípojek (přenosných i nepřenosných) k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, jakož i jejich odpojení od tohoto zařízení provádí výhradně rozvodný energetický podnik nebo osoba jím pověřená.
Zvláštní ustanovení o transformovnách.
§ 19.
(1) Transformovny pro rozvod elektřiny nízkého napětí zřizuje a provozuje rozvodný energetický podnik.
(2) Transformovna připojené na přípojku vysokého nebo velmi vysokého napětí, zřízenou podle § 6, se považuje za odběrné rozvodné zařízení (§§ 12 až 17); zřizuje a provozuje ji odběratel.
§ 20.
Použije-li rozvodný energetický podnik po projednání s odběratelem jeho transformačního zařízení s příslušenstvím i pro dodávku jiným odběratelům, může odběratel za spoluužívání transformátoru požadovat náhradu v poměru sjednaných příkonů; náhradu transformačních ztrát rozvrhne rozvodný energetický podnik podle příslušných předpisů o sazbách pro prodej elektřiny ve velkém.*)
Prohlídky odběrných elektrických zařízení rozvodnými energetickými podniky.
§ 21.
(1) Vlastníci staveb a zařízení, po případě odběratelé, jsou povinni kdykoliv umožnit pověřeným zaměstnancům rozvodného energetického podniku přístup k odběrným elektrickým zařízením včetně spotřebičů, aby se mohli přesvědčit o jejich stavu, zejména zda nejsou v rozporu s těmito připojovacími podmínkami.
(2) Způsob a rozsah kontroly odběrných elektrických zařízení v objektech vojenské správy stanoví se dohodou mezi ministerstvem energetiky a ministerstvem národní obrany.
§ 22.
(1) Zjistí-li rozvodný energetický podnik, že odběrné elektrické zařízení ohrožuje bezpečný a plynulý provoz zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, ke kterému je připojeno, způsobuje v něm nadměrné ztráty nebo zaviňuje mimořádný pokles nebo kolísání napětí u jiných odběratelů, ruší poslech rozhlasu, příjem televise nebo jiná radiová sdělování nebo nevyhovuje jinak zvláštním předpisům a státním technickým normám, stanoví rozvodný energetický podnik, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, odběrateli přiměřenou lhůtu k odstranění závad. Uplyne-li lhůta marně, je rozvodný energetický podnik oprávněn buď závadnou část nebo celé zařízení odpojit.
(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zejména ohrožují-li závady na odběrném elektrickém zařízení bezprostředně bezpečnost života nebo majetku, odpojí rozvodný energetický podnik závadné zařízení ihned po zjištění závady, a není-li odběratel odpojení přítomen, vyrozumí jej neprodleně o provedeném odpojení. Náklady spojené se znovuzapojením hradí odběratel, po případě vlastník vadného nebo rušícího zařízení.
(3) Je-li při rekonstrukci zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nízkého napětí třeba provést nutnou úpravu odběrného rozvodného zařízení, připojeného k elektrické přípojce nízkého napětí a odběrné rozvodné zařízení nevykazuje závad uvedených v odstavci 1, provede rozvodný energetický podnik tuto úpravu na svůj náklad.
§ 23.
Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením této vyhlášky.*)
§ 24.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

První náměstek ministra:
Kelar v. r.

*) Norma ČSN 38 0610 „Připojování elektrických zařízení odběratelů“.
*) Výnos ministerstva energetiky ze dne 15. dubna 1957 čj. 01.2/1389/57.
*) Zejména se zrušují norma býv. ESČ 33 („Jednotné podmínky pro připojování zařízení nízkého napětí k sítím elektrárenských podniků“) a dosud nezrušená část normy býv. ESČ 34 („Jednotné podmínky při prodeji elektřiny vysokého napětí“).