409/1950 Ú. l. I
Vyhláška ministerstva techniky o typech přízemních ošetřovacích jednotek.

409.
VYHLÁŠKA
ministerstva techniky
ze dne 8. května 1950
o typech přízemních ošetřovacích jednotek.
Ministerstvo techniky Stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem zdravotnictví podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.
(1) Pro stavbu přízemních ošetřovacích jednotek se stanoví tyto typy:
a) universální s 25 lůžky,
b) porodní s 19 lůžky a 3 boxy pro kojence,
c) dětsko-kojenecké s 28 lůžky a s třemi lůžky pro matky.
(2) Technický popis typů a výkresy jsou připojeny v příloze k této vyhlášce. Podrobné stavební výkresy vypracují krajská návrhová střediska Československých stavebních závodů, národního podniku, závodu Stavoprojekt.
§ 2.
(1) Typy se prohlašují objemově a rozměrově za závazné a musí jich tedy být dbáno při navrhování a provádění nových přízemních ošetřovacích jednotek.
(2) Ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví nebo orgán jimi zmocněný může výjimečně povolit odchylku od závaznosti.
(3) Spotřeba stavebnin, konstruktivní prvky a disposice jsou směrné; konstruktivní a disposiční změny lze provést, bude-li dodrženo celkové pojetí typu (objem a rozměr) a nepůjde-li o změnu konstrukcí již typisovaných nebo normalisovaných.
(4) Na stavbu musí být použito typisovaných částí a prefabrikovaných stavebních dílců, pokud se vyrábějí.
§ 3.
(1) Pro jednotlivé typy platí tato nejvyšší spotřeba stavebnin:
ošetřovací jednotka universální:celkem:na 1 m2 zast. plochy:ocelt7,02kg12,50litinat2,32kg4,14cementt57,80kg103,50cihlyks28 10050dřevo:stavebním319,200,035truhlářském38,600,015ošetřovací jednotka porodní:ocelt7,20kg12,90litinat2,40kg4,30cementt55,80kg99.50cihlyks30.00055dřevo:stavebním320,700,037truhlářském38,400,015ošetřovací jednotka dětsko-kojeneckáocelt7,07kg12.65litinat2,38kg4.25cementt58,60kg104,50cihlyks27 80050dřevo:stavebním318,000,033truhlářském39,900,018
(2) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:
a) ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi, t. j. ocel konstrukční pro práci zámečnickou a instalatérskou s plechem, ústředním topením a prefabrikáty;
b) litina se rozumí pro práci instalatérskou a ústřední topení;
c) v cementu je zahrnuta též spotřeba cementu pro všechny prefabrikáty (překlady, stropy atd.);
d) základy se provedou zpravidla z kamene místo z betonu a zdivo z cihel místo z tvárnic; tím se spotřeba cementu úměrně zmenší a spotřeba cihel zvětší;
e) cihly jsou normálního tvaru;
f) ve stavebním dřevu je započten též příslušný díl dřeva pomocného (lešení, bednění atd.).
(3) Spotřeba stavebnin je stanovena pro stavbu v rovinném terénu a v normálních stavebních i základových poměrech.
(4) Při použití typů ve výškově členěném terénu nebo při použití jiných stavebnin, kterých je menší nedostatek, se stanovená spotřeba úměrně změní.
§ 4.
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na stavby, s nimiž bylo již začato podle platného stavebního povolení.
§ 5.
Pokud tato vyhláška neupravuje způsob provádění nebo vybavení stavby, platí
a) ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 614/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované, a
b) ostatní předpisy pro pozemní stavby (zejména předpisy bezpečnostní, požární a o civilní ochraně obyvatelstva).
§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení.

Ministr:
Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.


Příloha k vyhlášce č. 409/1950 Ú. l. I.
Technický popis typů ošetřovacích jednotek.
Všeobecně:
Přízemní provisorní pavilon tvoří organisačně i provozně samostatný uzavíratelný celek pro normální hospitalisaci 25 pacientů, který je schopen pracovně zastat jeden staniční lékař a jedna staniční ošetřovatelka.
Pro podstatnou shodnost v základních úkolech a provozu v ošetřovacích jednotkách je dán standardní typ ošetřovacích jednotek universálních pro oboje pohlaví a pro tyto primariáty: chirurgického ošetření a nemocí interních, nervových, pohybového ústrojí, ženského ústrojí pohlavního, očí, uší, nosu a krku.
Ošetřovací jednotky porodnické a dětsko-kojenecké, odlišné svým charakterem provozu, jsou řešeny v potřebných dílčích obměnách.
Jednotlivě:
A. Typ universální ošetřovací jednotky je tvořen třemi základními skupinami místností:
I. Skupina lůžková (25 lůžek).
II. Skupina místností léčebných, kterou tvoří místnosti pro běžné vyšetřování a ošetřování pacientů. Jsou to: administrativní pokoj (ošetřovatelek), přípravna, vyšetřovna a lázeň očistná pro imobilní pacienty (přísadová, therapeutická).
III. Skupina místností sanitárních je tvořena očistnou lázní, čistící místností, záchody mužů a žen, návštěv a personálu a místností pro uskladnění nářadí uklizeček.
Čajová kuchyně je v těžišti půdorysu a přiléhá k denní místnosti.
B. Typ porodní ošetřovací jednotky obsahuje tři lůžkové skupiny, vždy s jedním pokojem čtyřlůžkovým, jedním pokojem dvoulůžkovým a boxem pro kojence spolu s místností pro jejich koupání a přebalování.
C. Typ dětsko-kojenecké ošetřovací jednotky obsahuje oddělení dětské o 12 lůžkách, oddělení kojenecké o 16 lůžkách a oddělení s třemi lůžky pro matky.
Kojenecké oddělení má tři pokoje po 3 lůžkách, jeden pokoj s 6 lůžky a jeden pokoj s 1 lůžkem.
Každý kojenecký pokoj má samostatnou předsíň, sloužící ke koupání a přebalování kojenců. Chodba kojeneckého oddělení je uzavřena proti dětskému oddělení zasklenou stěnou.
Typový pavilon je zamýšlen jako provisorium pro rozšíření lůžkové kapacity dosavadních ústavů za předpokladu, že toto lůžkové oddělení bude připojeno na společné zařízení pro topení a zásobování vodou i odvodnění a že bude používat společného komplementu vyšetřovacího nebo že tento komplement bude jako samostatná jednotka přistaven k lůžkovému pavilonu.
Konstrukce:Zastavěná plocha539,20 m2,obestavěný prostor2360,— m3.
Zdivo je cihelné, v případě nutnosti z tvárnic. Základy je nutno provést z kamenného zdiva.
Strop je montovaný z železobetonových nosníků „SH“ v délkách 570, 270, 510 cm, po případě „SI“ (vstup) a stropních desek „KD 115“ na osovou vzdálenost 120 cm; po případě tvárnic „SIV“ (vstup).
Alternativně je předpokládán strop z dřevěných stropnic profilu I z fošen. Dřevěné stropnice jsou překryty heraklitovými deskami 4 cm silnými, spočívajícími na fošnových podkladech, kladených napříč stropnic. Na stropu je thermobetonová (po případě pěnobetonová) 12 cm silná vrstva se spádem 3% do tří odpadů uvnitř budovy. Střecha je rovná a má vodotěsnou lepenkovou isolaci. Rovný podhled stropu tvoří podbíjení 13 mm silnými prkny přibitými na dřevěných fošnových roštech mezi železobetonovými trámy a rákosová omítka. Příčky jsou provedeny z normálních cihel. Vstup je proveden z konstruktivních dílců prefabrikovaných (sloupy, překlady, strop).
Vzhledem k dnešní materiálové situaci se doporučuje přednostně užít sbíjených stropních vazníků s příslušnou tepelnou isolací a krytinou z vlnitého eternitu. Střecha se provede sedlová či valbová.
Okna jsou zdvojena se sdruženými křídly.
Dveře se provedou podle normy s odchylkami nutnými pro nemocniční provoz.
Zárubně jsou ocelové (pro zdivo 10 cm silné), po případě mohou být provedeny hoblované zárubně stejné dimense.
Šamotové obklady, podlahy a nátěry stěn jsou provedeny obvyklým způsobem pro nemocnice, avšak v nejúspornějším rozsahu.
Pavilon je vytápěn ústředním topením s teplou vodou.
Pavilony jsou provedeny pro všechna tři oddělení stejně a jsou stejně veliké a stavebně shodné, liší se pouze ve vnitřním uspořádání.

Přílohy k vyhlášce o typech přízemních ošetřovacích jednotek.
Typ universální ošetřovací jednotky.
Přízemí.

Typ porodní ošetřovací jednotky.
Přízemí.

Typ dětsko-kojenecké ošetřovací jednotky.
Přízemí.

Typ přízemní ošetřovací jednotky.