256/2023 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

256
VYHLÁŠKA
ze dne 11. srpna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 167/2023 Sb., k provedení § 5 odst. 6, § 6 odst. 13, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7, 9 a 10 tohoto zákona:

Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb., vyhlášky č. 48/2014 Sb., vyhlášky č. 448/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhláška“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie37) a“.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:

„37) Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).“.
2. V § 1a písm. d) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „hygienické“.
3. Na konci § 1a se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o) dodavatelem služby dodávky pitné vody provozovatel vodovodu, který dodává pitnou vodu tímto vodovodem, a
p) dodavatelem služby odvádění odpadních vod provozovatel kanalizace, který odvádí odpadní vodu touto kanalizací.“.
4. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.“.
5. V § 7 odstavec 8 zní:

„(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.“.
6. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků. ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi. ČSN ISO 5667 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží. – Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven a vody z vodovodních sítí. – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod. – Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků. ČSN EN ISO Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů. ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.“.
7. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

„5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.
8. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků. ČSN ISO 5667 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod. ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi. ČSN EN ISO Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů. ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.“.
9. Poznámka pod čarou č. 7a zní:

„7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.“.
10. V § 9 odst. 4 větě první se slova „ , přesnosti a správnosti“ nahrazují slovy „a nejistoty měření“.
11. V § 10 odst. 5 se slova „se systémový identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním systému editora36) přidělí“ nahrazují slovy „je identifikační číslo majetkové evidence uvedené“.
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
12. V § 11 odst. 1 větě třetí se slova „a odběry vzorků vody a odpadů“ zrušují.
13. V § 12 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Formulář k žádosti o povolení k provozování se vyplňuje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.“.
14. V poznámce pod čarou č. 10 se slovo „vodovodních“ nahrazuje slovem „vodovodního“.
15. Poznámka pod čarou č. 32 zní:

„32) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).“.
16. V poznámce pod čarou č. 12 se slovo „vodovodních“ nahrazuje slovem „vodárenských“.
17. V § 15 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Pokud se na stávající vodovod napojuje nová část vodovodu, odborně způsobilá osoba provede posouzení, zda dodávka pitné vody v požadovaném množství negativně neovlivní zásobování pitnou vodou nebo tlakové poměry u stávajících nebo nových odběratelů. Posouzení se provede na základě pověření vlastníka nebo provozovatele stávajícího vodovodu a na náklady investora. Posouzení se provede jen v případě, že vlastník nebo provozovatel stávajícího vodovodu důvodně předpokládá, že v důsledku napojení nové části vodovodu může dojít k negativnímu ovlivnění zásobování pitnou vodou nebo tlakových poměrů u stávajících nebo nových odběratelů.“.
18. V § 16 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; při posuzování zatížení ovlivněných odpadními vodami z průmyslu se zohlední zatížení podle chemické spotřeby kyslíku (dále jen „CHSK“) s ohledem na poměr k biochemické spotřebě kyslíku (dále jen „BSK5“); v případě, že poměr BSK5/CHSK odpovídá hodnotě 0,5, bude použita hodnota CHSK – 120 g kyslíku/den“.
19. V § 16 písm. i) se slovo „jakýmkoliv“ zrušuje.
20. V § 22 odst. 7 se slovo „zdravotním“ nahrazuje slovem „hygienickým“.
21. Poznámka pod čarou č. 15 zní:

„15) ČSN 756401: Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500.“.
22. Na konci poznámky pod čarou č. 20 se na samostatném řádku doplňuje věta „TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení.“.
23. Poznámka pod čarou č. 31 zní:

„31) Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 96/2017 Sb.“.
24. V § 35a odst. 2 větě druhé se za slova „do 30. září kalendářního roku“ vkládají slova „a pro porovnání do 28. února následujícího kalendářního roku“.
25. Za část patnáctou se vkládá nová část šestnáctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST ŠESTNÁCTÁ
INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
§ 36a
(K § 36 odst. 9 zákona)
(1) Údaji zveřejňovanými podle § 36 odst. 9 zákona jsou údaje o
a) vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace a provozovateli vodovodu nebo kanalizace, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby, nebo sídla, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firma a adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
2. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo obdobný údaj a
3. telefonické spojení, adresa elektronické pošty a identifikátor datové schránky,
b) rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem podle § 8 odst. 2 zákona, a to údaje o tom, zda
1. je provozovatel povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody podle § 8 odst. 5 zákona nebo zda tato povinnost na provozovatele vlastníkem převedena nebyla,
2. je provozovatel povinen uzavřít s odběratelem smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona nebo zda tato povinnost na provozovatele vlastníkem převedena nebyla; zveřejněny musí být informace s platnými údaji, které se týkají smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod s odběratelem,
3. právo na úplatu vodného nebo stočného podle § 8 odst. 13 a 14 zákona má vlastník nebo provozovatel,
c) umístění systému vodovodu nebo kanalizace, a to název příslušné obce, části obce a katastrálního území,
d) systému vodovodu nebo kanalizace, kterými jsou
1. příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu podle bodu 1 písm. C přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace podle bodu 1 písm. C přílohy č. 3 k této vyhlášce,
2. údaje o obyvatelstvu podle bodu 3 příloh č. 1 a 3 k této vyhlášce,
3. technické údaje podle bodu 3 písm. A, bodu 3 písm. B, bodu 3 písm. B1 přílohy č. 2 k této vyhlášce včetně údajů o ztrátách vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu a o procentu ztrát vody v trubní síti podle bodu 3.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce nebo údaj o účelovém zařazení stokové sítě podle bodu 4.1 přílohy č. 3 k této vyhlášce,
e) technických požadavcích na
1. vnitřní vodovod včetně uvedení zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod a informace o zákazu propojení vodovodního potrubí s jiným zdrojem vody,
2. vnitřní kanalizaci včetně uvedení zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,
3. vodovodní přípojky včetně uvedení podmínek pro umístění vodoměru pro měření dodávané vody a požadavků na umístění vodoměrné šachty a požadavků na vodoměrnou sestavu a tlakových podmínek a doporučení,
4. kanalizační přípojky,
f) způsobu zjišťování množství
1. dodané pitné vody, a to měřením vodoměrem nebo směrnými čísly v případě, kdy odběr vody není měřen,
2. vypouštěných odpadních vod, a to měřením vypouštěných odpadních vod do kanalizace, je-li to stanoveno kanalizačním řádem, měřením odebrané vody, která může být následně vypouštěna do kanalizace, nebo podle směrných čísel roční potřeby vody v případě, že není prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody,
3. vypouštěných srážkových vod, a to výpočtem podle přílohy č. 16 k této vyhlášce, nebo měřením, pokud tak stanoví kanalizační řád,
g) možnosti přerušení nebo omezení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod s uvedením způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod, popřípadě o plánované odstávce a omezení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod související s údržbou nebo plánovanými opravami a způsob jejich oznámení,
h) jakosti dodávané pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
i) o povinnosti dodržovat kanalizační řád včetně zveřejnění obecně závazných ustanovení a limitů maximálně přípustného znečištění schváleného kanalizačního řádu a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod včetně uvedení látek, jejichž vypouštění do kanalizace je zakázáno,
j) kalkulaci ceny pro vodné a pro stočné pro aktuální kalendářní rok podle přílohy č. 19b k této vyhlášce,
k) rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vadné plnění uvedené v reklamačním řádu, zejména
1. kde lze reklamaci uplatnit,
2. formu a způsoby uplatnění reklamace,
3. požadavky na obsahové náležitosti reklamace,
4. lhůtu pro uplatnění reklamace,
5. způsob informování o vyřízení reklamace,
6. způsob vyřízení reklamace a
7. působnost správních orgánů v oblasti ochrany odběratele,
l) možnosti snížení spotřeby vody a jejího efektivního využití v souladu s místními podmínkami, omezení rizik způsobujících úniky vody a zdravotních rizik souvisejících se stagnací vody, možném ohrožení lidského zdraví včetně doporučení ohledně zdraví a spotřeby nebo údaj o tom, kde na internetových stránkách lze informace o možném ohrožení lidského zdraví včetně doporučení ohledně zdraví a spotřeby najít,
m) možnosti omezení odvádění srážkové vody do kanalizace, například její akumulací a následným využitím, vsakováním na pozemku nebo výparem, a
n) stížnostech uplatněných odběratelem u vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, a statistické údaje o těchto stížnostech.
(2) Formát a struktura databázového souboru údajů podle odstavce 1 písm. a) až d) a písmene n) jsou stanoveny v příloze č. 26 k této vyhlášce.
§ 36b
(K § 36 odst. 10 zákona)
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, v informaci pro odběratele o vodném a stočném uvede tyto údaje:
a) adresu odběrného místa,
b) počátek a konec fakturačního období, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
c) množství fakturované dodané pitné vody nebo odváděné odpadní vody v m3 s uvedením počátečního a konečného stavu vodoměru nebo způsobu stanovení množství s uvedením směrného čísla podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
d) cenu pro vodné a pro stočné za fakturační období, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
e) fakturovanou výši pevné složky pro vodné nebo pro stočné, pokud je pevná složka uplatňována,
f) srovnání spotřeby vody pro odběrné místo za nejméně poslední 2 fakturační období, jsou-li tyto údaje k dispozici,
g) odkaz na reklamační řád a
h) odkaz na internetové stránky obsahující informace podle § 36a.“.
Dosavadní část šestnáctá se označuje jako část sedmnáctá.
26. V příloze č. 1 se ve vysvětlivce věta „Kód vodoprávního úřadu – kód katastrálního území konce přiváděcího řadu – IČO vlastníka – znak pro vodovodní řad, to je 1 pro přiváděcí řad a za lomítkem je pořadí vodovodních řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů.“ nahrazuje větou „Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.“.
27. V příloze č. 1 se ve vysvětlivce věta „Kód vodoprávního úřadu – kód katastrálního území s vodovodní sítí – IČO vlastníka – znak pro vodovodní síť, to je 1 pro vodovodní síť a za lomítkem je pořadí vodovodních řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů.“ nahrazuje větou „Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.“.
28. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
    
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
    “.
29. V příloze č. 4 se ve vysvětlivce věta „Kód vodoprávního úřadu – kód katastrálního území, kde je čistírna odpadních vod – IČO vlastníka – znak pro čistírnu odpadních vod, to je 4 pro čistírnu odpadních vod a za lomítkem je pořadí čistírny odpadních vod v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více čistíren odpadních vod.“ nahrazuje větou „Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.“.
30. V příloze č. 5 bod 3 zní:

„3) BILANČNÍ ÚDAJE V tis. m3/rok *
3.1 Voda vyrobená určená k realizaci:
Voda převzatá:
Voda předaná:
3.2 Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem * pouze pro RVS:
Z toho:pro domácnost:pro ostatní:
3.3 Voda nefakturovaná *
Z toho:ztráty vody z vodovodu:vlastní spotřeba vody:ostatní nefakturovaná voda:
Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu:l/km/denProcento ztrát vody z vodovodu:% “.
31. V příloze č. 5 se ve vysvětlivce k bodu 3 věty „Ztráta vody v trubní síti: Vykazují se ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání vodojemů, ztráty vody vzniklé nepřesností vodoměrů, vyššími odběry než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel a ztráty způsobené odcizením vody. Vlastní potřeba vody: Jde o množství vody využité provozovatelem pro potřebu provozu k proplachování vodovodních řadů, kanalizačních stok, voda spotřebovaná v provozních střediscích apod.“ nahrazují větami „Vlastní spotřeba vody: Jde o množství vody využité provozovatelem například pro potřebu provozu k proplachování vodovodních řadů, mytí akumulací, kanalizačních stok, voda spotřebovaná v provozních střediscích.
Ztráty vody z vodovodu: Vykazují se jako objem vody nefakturovaná, snížený o vlastní spotřebu a ostatní vodu nefakturovanou. Jedná se o ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur a účelně nevyužité za provozu vodárenských objektů při jejich obsluze, údržbě, poruchách a opravách a množství vody odebrané, ale nezjištěné, například neoprávněným odběrem vody, nepřesností měření vodoměrů, vyššími odběry, než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel, a provozovatelem nezaregistrované.
Procento ztrát vody z vodovodu: Uvádí se podíl mezi množstvím ztrát vody a vody vyrobené určené k realizaci.
Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu: Vykazují se jako objem ztrát vody v l na 1 km přepočtené délky potrubí na profil DN 150 za den, tedy objem vody bez vlastní spotřeby a ostatní nefakturované vody.
Voda nefakturovaná: Jedná se o rozdíl množství vody vyrobené k realizaci a vody fakturované. Zahrnuje především ztráty vody i vlastní spotřebu a ostatní vodu nefakturovanou.“.
32. V příloze č. 5 ve vysvětlivce k bodu 5 a v příloze č. 6 bodě 4 se slovo „monitorovací“ nahrazuje slovy „krácený rozbor“.
33. V příloze č. 6 bodě 4 poznámce pod tabulkou ke sloupci 1 se slovo „monitorovacího“ nahrazuje slovy „kráceného“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.
34. V příloze č. 7 bodě 4 se na samostatných řádcích za slova „srážková fakturovaná“ vkládají slova „Odpadní voda předaná:“ a „Odpadní voda převzatá: .
35. V příloze č. 8 bodě 3 se na samostatných řádcích za slova „srážková fakturovaná“ vkládají slova „Odpadní voda předaná:“ a „Odpadní voda převzatá:“.
36. V příloze č. 8 bod 4 zní:

„4) Ekonomické a technické údaje:
Jednotkové náklady na čištění odpadních vod uvedené ČOVKč/m3Spotřeba elektrické energie:MWh/rok “.
37. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
ČÁST 1
MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH
Místy odběrů vzorků v kontrolních profilech jsou místa:
a) na přítoku surové vody používané k úpravě na vodu pitnou a pro vodu bez úpravy; vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem; v případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky z jejich směsi; kontrola jednotlivých zdrojů se provádí, pokud kvalita směsné surové vody je horší než pro kategorii A2,
b) v průběhu úpravy vody technologickou linkou, pokud existuje technologie úpravy; kontrola vody v průběhu úpravy technologickou linkou se provádí, je-li to možné, mezi jednotlivými stupni; místa kontroly a rozsah a četnost sledovaných parametrů za jednotlivými stupni stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy,
c) za filtrací nebo na výstupu z úpravny vody, kde se provádí kontrola účinnosti filtrace měřením zákalu jako provozního parametru; místo sledování zákalu stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy,
d) na výstupu vyrobené vody z úpravny vody, výstup vyrobené vody hygienicky zabezpečené,
e) strategická místa distribuční sítě včetně vodojemů,
f) kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu; tato místa se stanoví podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
ČÁST 2
MINIMÁLNÍ ROZSAH POŽADOVANÝCH ROZBORŮ SUROVÉ VODY
Podle rozsahu ukazatelů a v závislosti na potřebných požadavcích monitorování se rozlišují následující typy rozborů:
1. ÚPLNÝ ROZBOR
2. KRÁCENÝ ROZBOR
3. PROVOZNÍ ROZBOR
1. ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY
Úplný rozbor surové vody se provádí v rozsahu tabulky č. 1. V případě surové vody pro vodu upravovanou v četnosti podle tabulky č. 4 a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22 a následně pro potvrzení kategorie surové vody. V případě surové vody pro vodu bez úpravy v četnosti podle tabulky č. 5.
Pouze u surové vody pro vodu bez úpravy lze vykázat jako rozbor surové vody, pokud se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji. Je-li to možné, k tomuto odběru se provede časově souvztažný odběr surové vody pro rozbor mikrobiologických ukazatelů.
Odběry vzorků a analýza v rozsahu úplného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
Rozsah parametrů úplného rozboru surové vody se rozšíří o ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, a to pro daný zdroj surové vody. Výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě poskytne jednotlivým provozovatelům vodovodů v elektronické a editovatelné formě příslušný správce povodí.
Úplný rozsah rozboru surové vody
Tabulka č. 1
Pořadové číslo ukazateleUkazatelZkratkaJednotka1.Reakce vody (pH)pH2.Barva (po filtraci)mg/l Pt3.ZákalZZFn nebo ZFt4.Nerozpuštěné látkyNL105mg/l5.Teplotat° C6.KonduktivitaKmS/m7.Pachpřijatelný/nepřijatelný8.DusičnanyNO3-mg/l9.DusitanyNO2-mg/l10.Amonné iontyNH4+mg/l11.Celkový dusíkNcelk.mg/l12.FluoridyF-mg/l13.Železo celkovéFemg/l14.ManganMnmg/l15.Hliník1)AImg/l16.MěďCuμg/l17.ZinekZnmg/l18.BórBmg/l19.Berylium1)Beμg/l20.Kobalt1)Coμg/l21.Nikl1)Nimg/l22.Vanad1)Vmg/l23.ArsenAsμg/l24.KadmiumCdμg/l25.Chrom (veškerý)Crμg/l26.OlovoPbμg/l27.Selen1)Seμg/l28.RtuťHgμg/l29.Baryum1)Baμg/l30.Kyanidy celkovéCN-mg/l31.SíranySO42-mg/l32.ChloridyCl-mg/l33.Tenzidy aniontovéPAL-Amg/l34.FosforečnanyPO43-mg/l35.Fosfor celkovýP celk.mg/l36.Uhlovodíky C10-C40C10-C40mg/l37.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUμg/l38.Pesticidní látky celkemPLCμg/l39.Pesticidní látkyPLμg/l40.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l41.Celkový organický uhlíkTOCmg/l42.Nasycení kyslíkem% O2%43.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l44.VápníkCamg/l45.HořčíkMgmg/l46.Huminové látky1)HLmg/l47.Absorbance při 254 nmA1 25448.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK 4,5mmol/l49.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK 8,3mmol/l50.Escherichia coliECOLIKTJ/100 ml51.Intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100 ml52.Mikroskopický obraz: Počet organismůPOjedinci/ml53.Abioseston%54.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)1)AOXmg/l55.Termotolerantní koliformní bakterieTBKKTJ/100 ml56.Benzo(a)pyrenBaPμg/l57.Bisfenol A1)BPAμg/l58.PFAS suma 1)μg/l59.Somatické kolifágyPTJ2)/100 ml60.Clostridium perfringensKTJ/100 ml61.Microcystin - LRμg/l62.17-beta-estradiol1)ng/l63.Nonylfenol1)ng/l64.UranUμg/l
1) Stanovuje se v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem na základě posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj surové vody a při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22, nejméně však jednou za šest let.
2) PTJ - plak tvořící jednotka.
Poznámky k tabulce č. 1:
Ukazatel č. 37 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
Ukazatel č. 38 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů a jejich relevantních metabolitů. Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
Ukazatel č. 39: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody.
K ukazatelům č. 40 a 41: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.
K ukazateli č. 47: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, zvláště organických mikropolutantů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.
K ukazateli 58: PFAS suma se rozumí suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin, které se považují v pitné vodě za rizikové, tj. zejména perfluorobutanová kyselina (PFBA), perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorohexanová kyselina (PFHxA), perfluoroheptanová kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová kyselina (PFNA), perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA), perflurododekanová kyselina (PFDoDA), perflurotridekanová kyselina (PFTrDA), perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS), perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS), perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS), perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), perfluorononansulfonová kyselina (PFNS), perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS), perfluoroundekansulfonová kyselina, perfluorododekansulfonová kyselina, perfluorotridekansulfonová kyselina.
Vybrané látky se sledují tehdy, pokud při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeném podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu příslušný správce povodí dospěje k závěru, že je pravděpodobný výskyt vybraných látek v daném zdroji vody, respektive pokud se prokáže v rámci monitoringu kvality podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle vodního zákona překročení 30 % limitní hodnoty pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro tento parametr. Vybrané látky se sledují od okamžiku předání informace o jejich pravděpodobném výskytu, respektive předání výsledku monitoringu správcem povodí.
K ukazateli č. 59: Tento ukazatel se stanoví, pokud to vyplyne z posouzení a řízení rizik podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je-li zjištěna přítomnost v surové vodě v koncentraci > 50 PTJ/100 ml, provede se rozbor po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy.
K ukazatelům č. 60 a 63: Stanovuje se pouze u povrchových vod nebo je-li podzemní voda ovlivněna povrchovými vodami.
K ukazateli č. 61: Stanovuje se pouze u povrchových vod na základě posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj surové vody a v případě zjištění masivního výskytu sinic.
2. KRÁCENÝ ROZBOR SUROVÉ VODY
Krácený rozbor surové vody slouží k upřesnění kategorie surové vody podle § 22 a ke stálému sledování jakosti. Přihlíží se i k výsledkům provozních rozborů.
V roce, kdy se provádí potvrzení kategorie surové vody úplným rozborem, úplný rozbor nahradí krácený rozbor.
Do rozsahu kráceného rozboru se zahrnují ukazatele podle tabulky č. 2, krácený rozbor se rozšíří o
a) ukazatele z úplného rozboru surové vody, které překračují více než 75 % limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; pokud se následnými analýzami po dobu 2 kalendářních roků prokáže pokles hodnoty pod 75 % limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., je možné v rámci kráceného rozboru ukazatel ze sledování vyloučit. Podmínkou je, že v daném kalendářním roce budou provedeny alespoň 2 analýzy,
b) ukazatele, které se rovnají nebo překračují hodnotu kategorie A 2 určenou při předchozí kategorizaci surové vody (podle přílohy č. 13 k této vyhlášce),
c) ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení a řízení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody; výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě poskytne jednotlivým provozovatelům vodovodů v elektronické a editovatelné formě příslušný správce povodí,
d) ukazatele, které významně kolísají v průběhu roku (výskyt sledovaného ukazatele ve dvou kategoriích, například sezónní změny).
Odběry vzorků a analýza v rozsahu kráceného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
Minimální rozsah kráceného rozboru surové vody
Tabulka č. 2
Pořadové číslo ukazatelePořadové číslo  z úplného rozboru (tab. č. 1)UkazatelZkratkaJednotka1.1.Reakce vody (pH)pH2.2.Barva (po filtraci)mg/l Pt3.3.ZákalZZFn nebo ZFt4.4.Nerozpuštěné látky1)NL105mg/l5.5.TeplotaT°C6.6.KonduktivitaKmS/m7.7.Pach (druh, pokud lze)přijatelný/nepřijatelný8.8.DusičnanyNO3-mg/l9.9.DusitanyNO2-mg/l10.10.Amonné iontynh4+mg/l11.13.Železo celkovéFemg/l12.14.ManganMnmg/l13.15.Hliník1)AImg/l14.31.SíranySO42-mg/l15.32.ChloridyCl-mg/l16.34.FosforečnanyPO43-mg/l17.40.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l18.41.Celkový organický uhlíkTOCmg/l19.43.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l20.44.VápníkCamg/l21.45.HořčíkMgmg/l22.46.Huminové látky1)HLmg/l23.47.Absorbance při 254 nm1)A1 25424.48.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK 4,5mmol/l25.49.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK 8,3mmol/l26.50.Escherichia coliE coliKTJ/100 ml27.51.Intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100 ml28.52.Mikroskopický obraz:  Počet organismůPOjedinci/ml29.53.Abioseston%30.59.Somatické kolifágyPTJ/100 ml
1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a pouze při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22, nejméně však jednou za šest let.
Poznámky k ukazatelům tabulky č. 2:
K ukazatelům č. 17 a 18: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.
K ukazateli č. 23: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.
K ukazateli č. 30: Tento ukazatel se stanoví, pokud to vyplyne z posouzení a řízení rizik podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je-li zjištěna přítomnost v surové vodě v koncentraci > 50 PTJ/100 ml, provede se rozbor po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy. Toto prověření snížení hodnoty log odstranění v rámci technologie úpravy vody se provede jednorázově a v případě, že dojde ke změně technologie.
3. PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ VODY A VODY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI
Provozní rozbory vody slouží především k technologickému řízení provozu. Rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy nebo podle výstupů z posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Při provádění provozních rozborů provozovatel zohlední tyto podmínky:
a) součástí provozního rozboru je monitorování ukazatele zákalu s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzikálního odstraňování nečistot filtračními procesy v souladu s referenčními hodnotami a četností kontrol uvedenými v tabulce č. 6 v části 4; stanoví se v případě, že technologický stupeň úpravy zahrnuje filtraci,
b) pro analýzy je možné používat i mobilní analytické soupravy, pokud zajišťují požadovanou mez stanovitelnosti a nejistotu měření,
c) provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů; funkčnost kontinuálních analyzátorů musí být pravidelně a prokazatelně ověřována,
d) výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a podle doporučení výrobce,
e) odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace, ale musí se prokázat, že výsledky jsou stanoveny s požadovanou mezí stanovitelnosti a nejistotou měření,
f) technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie.
V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory. Výběr z typických ukazatelů a rozšíření o další ukazatele, které jsou potřebné k řízení provozu, určuje provozovatel v závislosti na způsobu a složitosti technologie úpravy vody podle výstupů z posouzení a řízení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo podle výstupů z posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Typické ukazatele provozních rozborů vody
Tabulka č. 3
Povrchová vodaPodzemní vodaTeplota° CTeplota° CReakce vody (pH)Reakce vody (pH)Chemická spotřeba kyslíku manganistanem nebo  celkový organický uhlíkmg/lŽelezomg/lKyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/lManganmg/lHliník 1)mg/lFormy oxidu uhličitého3)mg/lŽelezo 1)mg/lChemická spotřeba kyslíku manganistanem nebo  celkový organický uhlíkmg/lManganmg/lVybrané mikrobiologické a biologické ukazateleVybrané mikrobiologické a biologické ukazatele2)ZákalNTUZákalNTUDezinfekční činidlo4)mg/lDezinfekční činidlo4)mg/l
1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.
2) Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody se musí provádět v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.
3) V případě kolísání, například z důvodu míšení více zdrojů.
4) Stanoví se zbytkové desinfekční činidlo v případě chemické desinfekce vody.
Ukazatele provozních rozborů vody se stanovenou referenční hodnotou
Č.UkazatelJednotkaReferenční hodnota1Somatické kolifágyPTJ/100 ml50 (v případě surové vody)2ZákalNTU0,3 NTU v 95 % vzorků a žádný nepřesahující 1 NTU
Poznámky:
1. Při překročení referenční hodnoty je nutné posoudit účinnost úpravy vody po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy. Toto posouzení se provede jednorázově v případě, že dojde ke změně technologie.
2. Hodnota zákalu platí za technologickým stupněm filtrace. Nejistota měření by měla být odhadnuta v souladu s normou EN ISO 7027 nebo s jinou rovnocennou standardní metodikou na úrovni 1,0 NTU (jednotky nefelometrického měření zákalu).
ČÁST 3
ROZBORY PITNÉ VODY
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Tato kontrola může být doplněna o provozní rozbory.
PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY
1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu provozního rozboru slouží k technologickému ověření řádného provozu distribuční sítě, nebo k ověření správnosti a účinnosti zásahů do distribuční sítě, ke kontrole čištění vodojemů a ke kontrole účinnosti opatření po stavebním zásahu.
2. Četnost a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti), podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a podle konkrétních nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto rozbory zabezpečují ověření řádného provozování distribuční sítě.
3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti.
4. Vzorky vyrobené upravované vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravy vody během ustáleného provozu.
5. Vzorky vody bez úpravy se odebírají na přítoku do vodovodních řadů během ustáleného provozu.
6. V případě přerušovaného provozu zdroje bez úpravy nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo z distribuční sítě.
7. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, pokud zajišťují požadovanou mez stanovitelnosti a nejistotu měření.
8. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů se pravidelně a prokazatelně ověřuje.
9. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a dle doporučení výrobce.
10. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
ČÁST 4
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ
A) SUROVÁ VODA
Minimální četnost sledování surové vody v rozsahu úplného, kráceného a provozního rozboru je uvedena v tabulce č. 4 a 5.
V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, pak četnosti uvedené v tabulce č. 4 a 5 představují četnosti rozborů výsledné směsi surové vody.
Pokud se odebírá více vzorků za rok podle tabulky č. 4 a 5, odběr vzorků musí být rovnoměrně rozdělen v roce.
Pokud některý z parametrů kráceného rozboru surové vody podle tabulky č. 2 trvale v průběhu kalendářního roku vykazuje hodnotu nižší než 0,3 MH, respektive NMH pro pitnou vodu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, lze parametr sledovat s nižší četností, minimálně však jednou za 3 roky.
DOPORUČENÁ A MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU UPRAVOVANOU
Tabulka č. 4
Četnost /rokObjem vody vyrobené m3/den (stanoví se dle předchozího kalendářního roku)provozní rozbor (tab. č. 3) Doporučená četnost a dále podle xkrácený rozbor (tab. č. 2) Minimální četnostúplný rozbor  (tab. č. 1) Minimální četnost  pro upřesnění kategoriedo 100x1x101 – 1 0006211 001 – 4 00026414 001 – 10 000268110 001 – 20 00010412220 001 – 30 000365122nad 30 000x244
Poznámka:
x = Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedenými podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, minimálně však 1x za 6 let.
V rámci úplného rozboru s četností nižší než 4x se doporučuje střídat roční období.
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU BEZ ÚPRAVY
Tabulka č. 5
V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji.
Četnost /rokObjem vody vyrobené  m3/denkrácený rozbor (tab. č. 2)úplný rozbor  (tab. č. 1)do 1001x101 – 1 000211 001 – 4 000414 001 – 10 0008110 001 – 20 00012120 001 – 30 000121nad 30 000xx
Poznámka:
x = Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, minimálně však 1x za 6 let.
V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období.
B) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI
Četnost provozních rozborů ve stanovených místech kontroly mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. Součástí provozních rozborů je monitorování ukazatele zákalu s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzikálního odstraňování nečistot filtračními procesy v souladu s referenčními hodnotami a četností kontrol uvedenými v následující tabulce (nevztahuje se na zdroje podzemní vody, kde je zákal způsoben přítomností železa a manganu).
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ K PROVOZNÍMU SLEDOVÁNÍ ZÁKALU
Tabulka č. 6
Objem vody vyrobené v m3/denProvozní rozbor≤ 1 000týdně> 1 000 až ≤ 10 000denně> 10 000průběžně
Poznámka:
Minimální lhůta pro uchovávání dat je 3 roky.
C) VYROBENÁ PITNÁ VODA, V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U SPOTŘEBITELE
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod písmeny d), e), f) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí v souhrnu v definované četnosti podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
ČÁST 5
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku, typ vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Laboratoř, která provádí úplné a krácené rozbory surové a pitné vody, se prokazuje platným osvědčením o akreditaci, nebo je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle
a) překročení počtu hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená hodnota) podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu; pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody,
b) počtu nevyhovujících vzorků (nevyhovující vzorek je ten, ve kterém alespoň jeden ukazatel ve vzorku překračuje limitní hodnoty podle typu: mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota) podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu,
c) počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli typu NMH.
4. Technické ukazatele, které nemají určen hygienický limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti). Zdravotně významné ukazatele, které mají překročenou stanovenou směrnou hodnotu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo nemají tímto předpisem určen hygienický limit, se hodnotí podle limitu určeného orgánem ochrany veřejného zdraví.
5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají po dobu 5 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.
6. Výsledky provozních rozborů surové vody a výsledky rozborů pitné vody, včetně informací o zdroji surové vody za poslední dva roky musí být na vyžádání poskytnuty zpracovatelům posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru prováděného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj.“.
38. V příloze č. 10 části 3 oddílu B se slovo „bodovým“ nahrazuje slovem „prostým“.
39. V příloze č. 10 části 3 se na konci oddílu B doplňuje věta „Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem v určitém místě a čase.“.
40. V příloze č. 10 části 3 oddílu C bodě 3 se za slovo „jako“ vkládají slova „prostý vzorek, popřípadě“.
41. V příloze č. 11 bodě 1 oddíl D zní:

„D. Výpis z živnostenského rejstříku podle živnostenského zákona.“.
42. V příloze č. 11 bodě 1 se doplňuje oddíl E, který zní:

„E. V případě smluvního vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem kopii smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu určitou, uvede se datum ukončení platnosti smlouvy.“.
43. V příloze č. 11 poznámka č. 1 zní:

„1. Elektronický formulář k této žádosti ve formátu XML se vyplňuje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.“.
44. Přílohy č. 13 a 14 znějí:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY
ČÁST 1
UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU
Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).
Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.
POVRCHOVÁ VODA
Tabulka č. 1a
Pořadové čísloUkazatelJednotkaA1A2A3meznímeznímezní1.Reakce vody (pH)pH6,5-9,55-6,5 9,5-10< 5 nebo < 102.Barva po filtracimg/l Pt201002003.Nerozpuštěné látky suš.mg/l104.Teplota°C2025255.1)KonduktivitamS /m1251251256.Pachpřijatelnýnepřijatelný7.Dusičnanymg/l5050508.Fluoridymg/l1,51,51,59.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l0,010,020,0310.Železo celkovémg/l0,21211.Manganmg/l0,050,51,512.Měďmg/l0,0500,0500,113.Zinekmg/l35514.Bormg/l11115.Beryliumμg/l22216.Niklmg/l0,0200,0300,03017.Arsenmg/l0,0100,0100,02018.Kadmiummg/l0,0050,0050,00519.Chrom veškerýμg/l25505020.Olovoμg/l10255021.Selenμg/l10101022.Rtuťμg/l11123.Kyanidy celkovémg/l0,050,050,05241)Síranymg/l25025025025.1)Chloridymg/l10010025026.Tenzidy aniontovémg/l0,20,20,527.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,10,10,128.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)μg/l0,10,10,229.Pesticidní látky celkemμg/l0,50,50,530.Chemická spotřeba  kyslíku manganistanemmg /I3101531.Amonné iontymg/l0,51332.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l571033.Huminové látkymg/l2,55,08,034.Escherichia coliKTJ/100 ml505 00050 00035.Termotolerantní  koliformní bakterieKTJ/100 ml20200020 00036.Intestinální (střevní) enterokokyKTJ/100 ml20100010 00037.Mikroskopický obrazjedinci/ml503 000 5002)10 000 1 0002)38.Pesticidní látkyμg/l0,10,10,539.Hliníkmg/l0,21,02,040.Bisfenol Aμg/l2,52,52,541.PFAS sumaμg/l0,10,10,142.Benzo(a)pyrenμg/l0,010,010,0143.Uranμg/l151616
1) U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací.
2) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou nebo vícestupňovou úpravou.
Poznámky k tabulce č. 1a:
M - mezní, povinné hodnoty.
1. Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných látkách, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň >5 při stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON).
2. Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
3. Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 μg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).
4. Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
5. Ukazatel pořadové číslo 29 (pesticidní látky celkem): je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů, tj. všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v surové vodě vyskytovat.
6. Ukazatel pořadové číslo 38 (pesticidní látky): sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody. Limitní hodnota platí pro každou jednotlivou pesticidní látku s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 μg/l. Pro zjištěné relevantní metabolity platí limitní hodnota stejná jako pro pesticidní látky – 0,1 μg/l respektive 0,5 μg/l.
7. Ukazatel pořadové číslo 41: „PFAS suma“ se rozumí suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin, které se považují v pitné vodě za rizikové, tj. zejména perfluorobutanová kyselina (PFBA), perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorohexanová kyselina (PFHxA), perfluoroheptanová kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová kyselina (PFNA), perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA), perflurododekanová kyselina (PFDoDA), perflurotridekanová kyselina (PFTrDA), perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS), perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS), perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS), perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), perfluorononansulfonová kyselina (PFNS), perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS), perfluoroundekansulfonová kyselina, perfluorododekansulfonová kyselina, perfluorotridekansulfonová kyselina. Vybrané látky se sledují tehdy, pokud při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, příslušný správce povodí dospěje kzávěru, že je pravděpodobný výskyt vybraných látek v daném zdroji vody, respektive pokud se prokáže v rámci monitoringu kvality podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle vodního zákona překročení 30% limitní hodnoty pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro tento parametr. Vybrané látky se sledují odokamžiku předání informace o jejich pravděpodobném výskytu, respektive předání výsledku monitoringu správcem povodí.
8. Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Laboratoře, které používají jiné metody, musí doložit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce.
PODZEMNÍ VODA
Tabulka č. 1b
UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU
Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu s výjimkou dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:
UkazatelJednotkaA1A2A3Železomg/l0,2520Manganmg/l0,051,02,0Sulfanmg/lplatí limity pachuplatí limity pachuplatí limity pachu
ČÁST 2
STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY
Tabulka č. 2
Pro kategoriiTypy úpravA1Úprava surové vody s případnou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti.A2Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, mikrofiltraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování, iontovou výměnu, infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.A3Úprava surové vody vyžaduje dvou nebo vícestupňovou úpravu vody, která se skládá z prvního separačního stupně (sedimentace, koagulace, flotace), filtrace na vhodném filtračním materiálu a z dalších vhodných technologických procesů, např. ozonizace, AOP (pokročilé oxidační procesy), sorpce na granulovaném aktivním uhlí, membránová separace, případně jejich kombinací. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné se použijí mimořádně za podmínky dodržení požadavků uvedených v § 14 odst. 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.Vyšší koncentrace než jsou uvedeny pro kategorii  A3Podle § 13 odst. 2 zákona lze výjimečně vodu této jakosti odebírat pro výrobu pitné vody za předpokladu, že bude aplikován postup úpravy vody, který zajistí dosažení jakosti vyráběné vody v souladu s požadavky právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Využití takového zdroje vody a technologie úpravy vody musí být v tomto případě projednána s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a upravitelnost musí být ověřena zkouškou upravitelnosti této vody podloženou laboratorní, poloprovozní nebo provozní zkouškou a zkušebním provozem v délce minimálně 6 měsíců pro ověření dostatečné účinnosti úpravy vody. Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody.
Poznámka:
Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (například typ úpravy A1 pro kategorii A2). Aplikace uvedených úprav jednotlivých kategorií surové vody a jejich účinnost musí být ověřena zkouškou upravitelnosti této vody podloženou laboratorní, poloprovozní nebo provozní zkouškou, jejíž trvání musí být prokázáno požadovanou účinností úpravy vody.
ČÁST 3
ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ
1. Základní zařazení nového zdroje surové vody
a) základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a 1b, a to s četností odběru minimálně 12 vzorků v průběhu 2 let (§ 22 odst. 4 a 5),
b) surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95 % odebraných vzorků,
c) každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie; výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele,
d) je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3,
e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.
2. Upřesnění kategorie
a) stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst. 6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce; k hodnocení budou použity výsledky všech krácených a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce; v každém případě je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly zařazení do kategorie A3 a horší než A3,
b) ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a tato je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací),
c) pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v odstavci 1 písm. b) a c),
d) pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.
3. Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:
a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek,
b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přirozenému obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3; přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené; zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie,
c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, nasycení kyslíkem; odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů,
d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1, popřípadě A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory; pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.
4. Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.
5. V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.
6. Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky č. 1b této přílohy.
ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k značnému kolísání jakosti surové vody nelze v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných ukazatelů podle vztahu:
Iu,p =Iu1 a100+Iu2 b100 + Iu3 c100+ Iu4 d100 ,
kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a kde d je četnost výskytu ukazatele v procentech větší než v kategorii A3.
2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (Iu1= 1, Iu2= 2, Iu3= 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je Iu4= 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.
3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY
Dále uvedené ukazatele se vztahují k ukazatelům v části 1 přílohy č. 13
MEZE STANOVITELNOSTI A NEJISTOTA MĚŘENÍ
UkazatelJednotkaMez stanovitelnosti1)+/-  Nejistota měření2) (%  kromě  PH)1.Reakce vody (PH)0.2  abs.h.2.Barva (po  filtraci)mg/l Pt530%3.Nerozpuštěné látkymg/l325%4.Teplota°Cx10%5.KonduktivitamS/m520%6.Pachpřijatelný/ nepřijatelný7.Dusičnanymg/l320%8.Fluoridymg/l0,220%9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny(AOX)mg/l0,0140%10.Železo celkovémg/l0,0525%11.Manganmg/l0,0130%12.Měďμg/l1030%13.Zinekmg/l0,0130%14.Bormg/l0,0525%15.Beryliumμg/l5030%16.Niklmg/l0,00130%17.Arsenμg/l130%18.Kadmiumμg/l0,530%19.Chrom veškerýμg/l130%20.Olovoμg/l130%21.Selenμg/l130%22.Rtuťμg/l0,230%23.Kyanidy celkovémg/l0,01030%24.Síranymg/l1020%25.Chloridymg/l1020%26.Tenzidy aniontovémg/l0,0225%27.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,140%28.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)μg/l0,0240%29.Pesticidní látky celkemμg/lviz požadavky pro jednotlivé pesticidní látky30.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l0,520%31.Amonné iontymg/l0,0520%32.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l120%33.Huminové látkymg/l0,530%34.Escherichia coliKTJ/100mlxx35.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100mlxx36.Intestinální (střevní) enterokokyKTJ/100mlxx37.Mikroskopický obrazjedinci/mlxx38.Pesticid jednotlivýμg/l0,0140%39.Hliníkmg/l0,00530%40.Bisfenol Aμg/l140%41.PFAS sumaμg/l0,0340%42.Benzo(a)pyrenμg/l0,00240%
1) Mez stanovitelnosti je stanovený násobek meze detekce v koncentraci určujícího prvku, který může být přiměřeným způsobem určen s přijatelnou úrovní přesnosti (pravdivosti a preciznosti). Mez stanovitelnosti lze vypočítat za použití příslušné normy nebo vzorku a lze ji získat na základě nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku.
2) Nejistota měření je nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k = 2) je procento limitních hodnot uvedených v tabulce nebo lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni limitní hodnoty. Nelze-li dosáhnout požadované úrovně nejistoty měření, měla by být zvolena nejlepší dostupná metoda s nejistotou měření do 60 %.
Poznámky:
x - Charakteristiky metody nejsou stanoveny.
K ukazateli 23: Příslušná metoda stanoví celkový obsah kyanidů ve všech formách.
K ukazateli 29: Pracovní charakteristiky metod pro jednotlivé pesticidy jsou orientační, protože je nelze ve všech případech dosáhnout. U některých pesticidů lze dosáhnout nejistoty měření na úrovni pouhých 30 %, u řady pesticidů mohou být povoleny vyšší hodnoty, a to až do 80 % limitní hodnoty.
K ukazateli 41: Uvedené platí pro jednotlivou látku.“.
45. V příloze č. 13 části 1 tabulce č. 1a řádek č. 20 zní:

”20.Olovoμg/l52550 “.
46. V příloze č. 19 tabulce č. 1 se doplňuje řádek J, který zní:

”JVoda vyrobenámil. m3 “.
47. V příloze č. 19 ve vysvětlivce se slova „objem vody vyrobené“ nahrazují slovy „řádek J“.
48. V příloze č. 19 se doplňují tabulky č. 5 a 6, které včetně nadpisů znějí:

„Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 5
 
Kalkulace přiměřeného zisku propachtovatele/pronájemce ve vodném a stočném
Tabulka č. 6

49. V příloze č. 19a tabulce č. 1 se v řádku č. I. za slova „Název subjektu,“ vkládají slova „který je prodávajícím ve smyslu zákona o cenách, například ten,“.
50. V příloze č. 19a tabulce 1 se doplňuje řádek J, který zní:

„JVoda vyrobenáPři výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti.Údaj slouží pro výpočet jednotkových nákladů vyrobené vody. “.
51. V příloze č. 19a tabulce č. 2 řádku č. 20. poznámka ve čtvrtém sloupci zní: „Uplatňovaná cena podle přílohy č. 19 k této vyhlášce musí odpovídat uplatňované ceně v příloze č. 20 k této vyhlášce. V případě změny ceny například poskytnutí slevy je nutné zpracovat aktualizaci kalkulace ceny v souladu s pravidly věcného usměrňování cen. Pokud na základě aktualizace kalkulace bylo uplatněno více cen, pak v příloze č. 20 uplatněnou cenou je průměrná skutečná cena. Skutečná cena je taková, která byla odběratelům skutečně fakturována, a to při zohlednění oprav podle cenových předpisů. Průměr je vypočten jako vážený průměr podle objemu vody.“.
52. V příloze č. 19a se doplňují tabulky č. 5 a 6, které včetně nadpisů znějí:

„Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 5
ŘádekPoložkaObsah12314.1. a Y.1Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci, kde reprodukční hodnota infrastrukturního majetku vychází z hodnoty majetku k 31.prosinci roku t-2 při zohlednění provedených změn hodnoty infrastrukturního majetku, kde rok t je rok uplatňování ceny.14.1.1  a Y.1.1Míra návratnosti (Mp)Maximální míra návratnosti kapitálu pro provozovatele je ve výši 0,49 %.14.1.2  a Y.1.2Zisk (ZNKP) zajišťující návratnost kapitálu provozovateleVypočtená výše přiměřeného zisku ZNKP v kalkulaci zajišťující návratnost kapitálu provozovatele podle cenové regulace.14.2. a Y.2Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci, kde reprodukční hodnota infrastrukturního majetku vychází z hodnoty majetku k 31. prosinci roku t-2 při zohlednění Provedených změn hodnoty infrastrukturního majetku, kde rok t je rok uplatňování ceny.14.2.1  a Y.2Míra návratnosti (Mv)Maximální míra návratnosti kapitálu pro vlastníka je ve výši 0,92 %.14.2.2  a Y.2.2Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)Vypočtená výše přiměřeného zisku ZNKV v kalkulaci zajišťující návratnost kapitálu vlastníka podle cenové regulace.14.3. a Y.3Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobemČástka, o kterou může být zisk navýšen a která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem v souladu s cenovou regulací. Peněžní prostředky podle tohoto odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu.14.4. a Y.4Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupuHodnota zohlednění nákupu společnosti vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu podle cenové regulace. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze při nákupu realizovaném před datem 1. ledna 2013 a to se souhlasem Ministerstva financí. Hodnota zohlednění nákupu společnosti musí být stanovena znaleckým posudkem.14.4.1  a Y.4.1Míra návratnostiMíra návratnosti zohlednění nákupu společnosti dosahuje 7 %.14.4.2  a Y.4.2Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnostiČástka odpovídající možnému navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti – 7 % z hodnoty zohlednění nákupu společnosti, která vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze při nákupu realizovaném před datem 1. ledna 2013 a to se souhlasem Ministerstva financí. Hodnota zohlednění nákupu společnosti musí být stanovena znaleckým posudkem.14.5. a Y.5Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulaceZisk celkem zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace odpovídá součtu přiměřeného zisku zajišťujícího návratnost kapitálu provozovatele v ř. 14.1.2, vlastníka v ř. 14.2.2 a který je navýšen případně o částku podle plánu financování obnovy uvedenou v ř. 14.3 (tato částka bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem podle cenové regulace a o částku uvedenou v ř. 14.4.2 (tato částka odpovídá 7 % z hodnoty zohlednění nákupu společnosti, která vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu).14.6. a Y.6Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaciHodnota přiměřeného zisku na 1 m3  (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci.14.6.1  a Y.6.1Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3Index meziročního nárůstu zisku na 1 m3 je maximální možný meziroční nárůst zisku a odpovídá vztahu PZt / PZt-1 ≤ 1,07, kde t-1 je rok přecházející roku t, pro který nebo za který se zpracovává kalkulace, PZt je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v roce t podle kalkulace, PZt-1 je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v první kalkulaci pro rok t-1 podle kalkulace.14.6.2  a Y.6.2Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulaceHodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulace je součinem hodnoty přiměřeného zisku na 1 m3  (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci, indexu 1,07 a objemu vody fakturované pitné, odpadní + srážkové, která je uvedena v ř. 19.14.7. a Y.7Přiměřený zisk podle cenové regulacePřiměřený zisk podle cenové regulace. Tato hodnota odpovídá přiměřenému zisku zajišťující návratnosti kapitálu podle cenové regulace a zároveň nepřekračuje meziroční nárůst hodnoty zisku podle cenové regulace.14.Kalkulační zisk/ztrátaVýše kalkulačního zisku či ztráty, která byla promítnuta do kalkulace pro rok xxxx (t).YSkutečně uplatněný zisk/ztrátaVýše kalkulačního zisku či ztráty, která byla promítnuta do kalkulace pro rok xxxx (t)
Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 6
4.4.5.1Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá) a která je přiřazena ke konkrétní kalkulaci. Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku vychází z hodnoty k 31. prosinci roku t-2, kde rok t je rokem uplatňování ceny, při zohlednění provedených změn hodnoty infrastrukturního majetku.4.4.5.2Míra návratnosti (Mv)Maximální míra návratnosti pro vlastníka je ve výši 0,92 %.4.4.5.3Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)Zisk uplatněný v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu vlastníka infrastrukturního majetku podle cenové regulace.4.4.5.4Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle  plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobemČástka, o kterou může být zisk navýšen a která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem v souladu s cenovou regulací. Peněžní prostředky podle tohoto odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu.4.4.5.5Celkový zisk v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu vlastníkaZisk celkem v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace odpovídá součtu přiměřeného zisku zajišťujícího návratnost kapitálu vlastníka v ř.4.4.5.3, který je navýšen případně o částku podle plánu financování obnovy uvedenou v ř. 4.4.5.4 (tato částka bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem podle cenové regulace.4.4.5.6Hodnota přiměřeného zisku v pachtovném nebo nájemném na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaciHodnota přiměřeného zisku v pachtovném nebo nájemném na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci.4.4.5.7Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3Index meziročního nárůstu zisku na 1 m3 je maximální možný meziroční nárůst zisku a odpovídá vztahu PZt / PZt-1 ≤ 1,07, kde t-1 je rok přecházející roku t, pro který nebo za který se zpracovává kalkulace, PZt je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v roce t podle kalkulace,  PZt-1 je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v první kalkulaci pro rok t-1 podle kalkulace.4.4.5.8Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného ziskuHodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulace je součinem hodnoty přiměřeného zisku na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci, indexu 1,07 a objemu vody fakturované pitné, odpadní + srážkové, která je uvedena v ř. 19.4.4.5.9Přiměřený zisk podle cenové regulacePřiměřený zisk v pachtovném podle cenové regulace. Tato hodnota odpovídá přiměřenému zisku v pachtovném nebo nájemném zajišťujícím návratnosti kapitálu podle cenové regulace a zároveň nepřekračuje meziroční nárůst hodnoty zisku podle cenové regulace.4.4.5Kalkulační zisk/ztrátaVýše kalkulačního zisku či ztráty v pachtovném nebo nájemném, která byla promítnuta do kalkulace pro rok xxxx (t). U porovnání pak výše skutečně realizovaného zisku či ztráty v pachtovném nebo nájemném, v roce xxxx (t). “.
53. Za přílohu č. 19a se vkládá příloha č. 19b, která zní:

„Příloha č. 19b k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
KALKULACE CENY PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t) v členění jednotkových nákladů
Tabulka č. 1
I.Příjemce vodného a stočnéhoII.Provozovatel – název a IČOIII.Vlastník – název a IČO
Řádek podle tabulky  č. 1 a 2 přílohy  č. 19Kalkulační položky v Kč/m3 (tedy v Kč na 1 000 litrů)Voda pitnáVoda odpadníXXXX (t)XXXX (t)KalkulaceKalkulace1Materiál2Energie3.Osobní náklady4.Ostatní přímé náklady1)5.Jiné provozní náklady6.Finanční náklady7.Ostatní výnosy8.Výrobní režie9.Správní režie11.Jednotkové náklady z úplných vlastních nákladů12.Vyrovnávací položky12.1Vyrovnávací položka z roku t-2 podle platných pravidel cenové regulace12.2Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky Operačního programu Životní prostředí14.Kalkulační zisk/ ztráta16.- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku17.- zisk k použití/ ztráta20.UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné bez DPH21.UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné  + DPH
1) Jedná se zejména o kalkulační položky umožňující reprodukci vodohospodářského majetku – odpisy, obnovující opravy infrastrukturního majetku a pachtovné nebo nájemné infrastrukturního majetku.
Tabulka č. 2
Řádek podle tabulky  č. 4 přílohy  č. 19TextMěrná jednotkaVoda pitnáVoda odpadníKalkulaceKalkulace122a4b7b25.UPLATŇOVANÁ CENA  pohyblivé složkyKč.m-326.UPLATŇOVANÁ CENA  pohyblivé složky + DPHKč.m-3UPLATŇOVANÁ CENA pevné  složky za odběrné místoKč.m-3UPLATŇOVANÁ CENA pevné  složky za odběrné místo + DPHKč.m-3 “.
54. V příloze č. 20 tabulce č. 1 se doplňuje řádek J, který zní:

„JVoda vyrobená “.
55. V příloze č. 20 se doplňují tabulky č. 6 a 7, které včetně nadpisů znějí:

„Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 6
  
Kalkulace přiměřeného zisku propachtovatele nebo pronájemce ve vodném a stočném
Tabulka č. 7
 
56. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru ve formátu XML:
(N – celé číslo, T – text, A/N – ano/ne, M – memo položka, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
1.1 Struktura souboru VLASTNIK
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)NRNidentifikační číslo vlastníka (musí být jednoznačné)FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTJméno fyzické osobyPRIJMENITPříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1TUlice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3TObec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNDen narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNMěsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROK_NARNRok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)STAT_ORGANTStatutární orgán právnické osobyMÍSTO_PODNIKANITMísto podnikání právnické osobyNEDPHN0 - plátce DPH, 1 – není plátce DPHTELEFONTtelefonFAXTfaxE_MAILTe-mailWEBOVA_STRANKATWebová stránkaDATOVA_SCHRANKATID datové schránky
1.2 Struktura souboru PROVOZOVATEL
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)NRNidentifikační číslo provozovatel (musí být jednoznačné)FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTJméno fyzické osobyPRIJMENITPříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1TUlice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3TObec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNDen narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNMěsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROK_NARNRok narození fyzické osoby pokud nemá IČO)STAT_ORGANTStatutární orgán právnické osobyMÍSTO_PODNIKANITMísto podnikání právnické osobyNEDPHN0 - plátce DPH, 1 – není plátce DPHTELEFONTtelefonFAXTfaxE_MAILTe-mailWEBOVA_STRANKATWebová stránkaDATOVA_SCHRANKATID datové schránky
1.3 Struktura souboru VUME_VOD
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp řadu: 0 – přiváděcí řad, 1 – rozvodná síťROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obce (pro rozvodnou síť)VS_KOD_COBTkód části obce (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro rozvodnou síť)VS_KOD_KUTkód katastrálního území (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro rozvodnou síť)VS_KOD_OBCETkód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť)PR_COOR_XDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)PR_COOR_YDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)PR_COOR_X_startDsouřadnice začátku řadu (pro přívodní řad)PR_COOR_Y_startDsouřadnice začátku řadu (pro přívodní řad)PR_NAZ_KUTnázev katastrálního území konce přívodního řaduPR_KOD_KUTkód katastrálního území konce přívodního řaduSYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový)VZ_TYP_0Nvlastní vodní zdroj ano/neVZ_ZDROJ_0Ntyp vlastního vodního zdrojeVZ_TYP_1Npřevzatá voda ano/neVZ_ZDROJ_1Ntyp převzaté vodyPRIP_VOD_NAZEVTnázev skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojenaPRIP_VOD_ICMETIČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojenaPRIP_VOD_OBECTnázev obce s místním vodovodemPRIP_UPR_ICMETIČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojenaPRIP_UPR_NAZTnázev úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojenaOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíOBYV_ZASNpočet zásobených v připojených katastr, územíTU_VR_CELKDcelková délka (km)TU_VR_PREPDpřepočtená celková délka (km)Z_TOHO_OBNOVENODz toho obnoveno v aktuálním roce (km)TU_VEL_DN100Dcelková délka do DN100 (km)TU_VEL_DN300Dcelková délka do DN300 (km)TU_VEL_DN500Dcelková délka do DN500 (km)TU_VEL_DN_VDcelková délka větší než DN500 (km)TU_TM_KOVDcelková délka kovového potrubí (km)TU_TM_PLASTDcelková délka plastového potrubí (km)TU_TM_JINEDcelková délka potrubí z jiného materiálu (km)TU_VOD_POCNpočet vodojemůTU_VOD_CELKDcelkový objem vodojemů (m3)TU_POC_PRIPNcelkový počet přípojekTU_POC_VODNcelkový počet vodoměrůTU_POC_CSNcelkový počet čerpacích stanicEKON_CENADpořizovací cena (tis. Kč)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníkaPOZNAMKATpoznámkaIDENT_DIGIT_MAPATIdentifikátor změny údajů v digitální technické mapě
1.4 Struktura souboru VUME_UPRAV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp stavby (0 - s technologií pro úpravu vody, 1  - bez technologie)ROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obceVS_KOD_COBTkód části obceVS_NAZ_KUTnázev katastrálního územíVS_KOD_KUTkód katastrálního územíVS_NAZ_OBCETnázev příslušné obceVS_KOD_OBCETkód základní územní jednotkyPR_COOR_XDsouřadnice X přítoku na úpravnuPR_COOR_YDsouřadnice Y přítoku na úpravnuVS_NAZ_KU_PRITOKTnázev katastrálního území přítoku do úpravnyVS_KOD_KU_PRITOKTkód katastrálního území přítoku do úpravnySYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 -  místní, 2 - skupinový)VZ_PODZEMNINvodní zdroj podzemní (1 - ano, 0 - ne)VZ_NAZEVTnázev zdroje podzemní vodyVZ_ID_ODBERTidentifikační číslo zdroje podzemní vodyVZ_KATEGORIETkategorie surové vody podzemní vodyVZ_POVRCHNvodní zdroj - vodní tok (1 - ano, 0 - ne)VZ_NAZEV_POVRTvodní zdroj - vodní tok, název zdrojeVZ_ID_ODBER_POVRTvodní zdroj - vodní tok, identifikační číslo zdrojeVZ_KATEGORIE_POVRTvodní zdroj - vodní tok, kategorie surové vodyVZ_POVRCH_NADRNvodní zdroj - vodní nádrž (1 - ano, 0 - ne)VZ_NAZEV_POVR_NADRTvodní zdroj - vodní nádrž, název zdrojeVZ_ID_ODBER_POVR_NADRTvodní zdroj - vodní nádrž, identifikační číslo zdrojeVZ_KATEGORIE_POVR_NADRTvodní zdroj - vodní nádrž, kategorie surové vodyTECH_TECH_0Ano/Nebez úpravyTECH_TECH_1Ano/NesedimentaceTECH_TECH_2Ano/Nedezinfekce chemickáTECH_TECH_3Ano/Nedvoustupňová úpravaTECH_TECH_4Ano/Neodkyselování filtrací, aeracíTECH_TECH_5Ano/Nefiltrace přes GAUTECH_TECH_6Ano/Nekoagulační filtraceTECH_TECH_7Ano/Nebiologická filtraceTECH_TECH_8Ano/NeodželezňováníTECH_TECH_9Ano/NeoxidaceTECH_TECH_10Ano/NeodmanganováníTECH_TECH_11Ano/NeozonizaceTECH_TECH_12Ano/Neumělá infiltraceTECH_TECH_13Ano/NestabilizaceTECH_TECH_14Ano/NefiltraceTECH_TECH_15Ano/NedenitrifikaceTECH_TECH_16Ano/NejináTECH_TECH_17Ano/NeÚV zářeníTECH_TECH_18Ano/Neiontová výměnaTECH_TECH_19Ano/Nemembránová filtraceTECH_TECH_20Ano/Neodstraňování radonuTECH_TECH_JINATnázev jiné úpravyTECH_UPRAVYN0 – bez úpravy 1 - jednostupňová, 2-  dvoustupňová, 3- vícestupňová, 4 jináTECH_UPRAVY_JINETPopis jiné úpravyTECH_P0STUP_1Ano/NečiřeníTECH_CHEM_0Ano/NechlórTECH_CHEM_1Ano/Neoxid chloričitýTECH_CHEM_2Ano/Nechlornan sodnýTECH_CHEM_3Ano/NeozónTECH_CHEM_4Ano/Neoxid uhličitýTECH_CHEM_4AAno/Nehydroxid sodnýTECH_CHEM_5Ano/Nevápenný hydrátTECH_CHEM_6Ano/Neuhličitan sodnýTECH_CHEM_7Ano/Neaktivní uhlí práškovéTECH_CHEM_8Ano/Nemanganistan draselnýTECH_CHEM_9Ano/Nedestabilizační činidlo na bázi FeTECH_CHEM_10Ano/Nedestabilizační činidlo na bázi AITECH_CHEM_11Ano/Nepomocné agregační činidloTECH_CHEM_12Ano/NejinéTECH_CHEM_JINETnázev jiné látkyTECH_UPR_0Ano/NeProvzdušnění, aeraceTECH_UPR_1Ano/NeSeparace, sedimentace, čiření, flotaceTECH_UPR_2Ano/NeFiltrace přes filtrační materiálTECH_UPR_3Ano/NeFiltrace přes odkyselovací materiálTECH_UPR_4Ano/NePomalá biologická filtraceTECH_UPR_5Ano/NeMembránová filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltraceTECH_UPR_6Ano/NeozonizaceTECH_UPR_7Ano/NeSorpce na aktivním uhlíTECH_UPR_8Ano/NeStabilizace dávkování vápna a oxidu uhličitéhoTECH_UPR_9Ano/NeIontová výměnaTECH_UPR_10Ano/NeChemická dezinfekceTECH_UPR_11Ano/NeDezinfekce ÚV zářenímTECH_UPR_12Ano/NeJiná úpravaTECH_UPR_JINETPopis jiné úpravyPH_LATKY_0Ano/NeHydroxid vápenatýPH_LATKY_1Ano/NeOxid vápenatýPH_LATKY_2Ano/NeUhličitan vápenatýPH_LATKY_3Ano/NePolovypálený dolomitPH_LATKY_4Ano/NeKyselina chlorovodíkováPH_LATKY_5Ano/NeKyselina sírováPH_LATKY_6Ano/NeHydroxid sodnýPH_LATKY_7Ano/NeUhličitan sodnýPH_LATKY_8Ano/NeHydrogenuhličitan sodnýPH_LATKY_9Ano/NeOxid uhličitýPH_LATKY_10Ano/NeSiřičitan sodnýPH_LATKY_11Ano/NeDolomitické vápnoCHEM_LATKY_0Ano/NeKoagulanty na bázi hliníkuCHEM_LATKY_1Ano/NeKoagulanty na bázi železaCHEM_LATKY_2Ano/NeAktivní uhlíCHEM_LATKY_3Ano/NeDezinfekční a oxidační prostředkyCHEM_LATKY_4Ano/NeInhibitory korozeCHEM_LATKY_5Ano/NeJiná látkaCHEM_LATKY_JINETPopis jiné látkyDEZIN_LATKY_0Ano/NechlorDEZIN_LATKY_1Ano/NeChlornan vápenatýDEZIN_LATKY_2Ano/NeChlornan sodnýDEZIN_LATKY_3Ano/NeChloritan sodnýDEZIN_LATKY_4Ano/NeChlorid amonnýDEZIN_LATKY_5Ano/NeSíran amonnýDEZIN_LATKY_6Ano/NeozonDEZIN_LATKY_7Ano/NePeroxid vodíkuDEZIN_LATKY_8Ano/NeManganistan draselnýDEZIN_LATKY_9Ano/NeÚV zářeníDEZIN_LATKY_10Ano/NeJiná dezinfekceDEZIN_LATKY_JINETPopis jiné dezinfekční látkyKAL_ODVODNodvodnění kalu, 0 – lis, 1 – odstředivka, 2 –  kalové pole, 3 - žádnéKAL_ZPRACNzpracování kalu 0-gravitační, 1 – strojní, 2 –  jiné, 3 - žádnéKAP_PROJDkapacita úpravny vody projektovaná (l/s)KAP_VYUZDvyužitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s)KAP_PODZDvyužitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s)  0 žádné, 1 zpracování kalu, 2 sedimentace, 3ODPAD_KALNvícest. sedimentace, 4 strojní odvodnění, 5 jinéODPAD_KAL_JINETPopis jiného odpad hospodářstvíEKON_CENADpořizovací cena (tis. Kč)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovatele zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišnýZPRAC_ZAMESTNAVATELTod vlastníkaPOZNAMKATpoznámka Identifikátor změny údajů v digitální technickéIDENT_DIGIT_MAPATmapě
1.5 Struktura souboru VUME KANAL
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp řadu (0 - přiváděcí řad, 1 - stoková síť)ROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obce (pro stokovou síť)VS_KOD_COBTkód části obce (pro stokovou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro stokovou síť)VS_KOD_KUTkód katastrálního území (pro stokovou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro stokovou síť)VS_KOD_OBCETkód základní územní jednotky (pro stokovou síť)PR_COOR_XDsouřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)PR_COOR_YDsouřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)PR_COOR_X_startDsouřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku)PR_COOR_Y_startDsouřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku)PR_NAZ_KUTnázev katastrálního území konce přiváděcí stokyPR_KOD_KUTkód katastrálního území konce přiváděcí stokySYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní,  2 - skupinový)VY_NANvypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný  katastr, 2 - ČOV jiný)VY_POVOLDpovolené množství k vypouštění (tis. m3/rok)VY_POCNpočet volných výpustíVY_NAZ_VTTnázev vodního recipientuVY_KAT_NAZTnázev katastrálního územíVY KAT KODTkód katastrálního územíVY_ID_COVTidentifikační číslo ČOVVY_NAZEV_COVTnázev ČOVVY_ID_VYPTidentifikační číslo vypouštění odp. vodCJ_POVOLENI_VYPTčíslo jednací povolení k vypouštění OVPLATNOST_POVOLENI_VYPTplatnost povolení k vypouštění OVOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních  územíchOBYV_PRIP_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních  územíchOBYV_PRIP_VOLNpočet připojených na volné výpustě v katastrálních územíchTU_KAN_CELKDcelková délka (km)Z_TOHO_OBNOVENODz toho obnoveno v aktuálním roce (km)TU_VEL_DN300Dcelková délka do DN300 (km)TU_VEL_DN500Dcelková délka do DN500 (km)TU_VEL_DN800Dcelková délka do DN800 (km)TU_VEL_DN_VDcelková délka větší než DN800 (km)TU_TM_KAMENDcelková délka kameninového potrubí (km)TU_TM_BETONDcelková délka betonového potrubí (km)TU_TM_PLASTDcelková délka plastového potrubí (km)TU_TM_JINEDcelková délka potrubí z jiného materiálu (km)TU_DRUH_0Ano/Nestoková síť jednotnáTU_DRUH_1Ano/Nestoková síť oddílná (nepoužívá se)TU_DRUH_2Ano/Nestoková síť oddílná srážkováTU_DRUH_3Ano/Nestoková síť oddílná splaškováTU_DRUH_7Ano/Nestoková síť ostatníTU_DRUH_4Ano/Nestoková síť gravitačníTU_DRUH_5Ano/Nestoková síť tlakováTU_DRUH_6Ano/Nestoková síť podtlakováTU_NADRZ_POCETNcelkový počet dešťových nádržíTU_NADRZ_OBJEMDcelkový objem dešťových nádrží (m3)TU_POC_PRIPNcelkový počet přípojekTU_POC_OKNcelkový počet odlehčovacích komorTU_POC_CSNcelkový počet čerpacích stanicEKON_CENADpořizovací cena (tis. Kč)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od  vlastníkaPOZNAMKATpoznámkaIDENT_DIGIT_MAPATIdentifikátor změny údajů v digitální technické  mapě
1.6 Struktura souboru VUME COV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp (0 - ČOV)ROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obceVS_KOD_COBTkód části obceVS_NAZ_KUTnázev katastrálního územíVS_KOD_KUTkód katastrálního územíVS_NAZ_OBCETnázev příslušné obceVS_KOD_OBCETkód základní územní jednotkyPR_COOR_XDsouřadnice konce přiváděcí stoky do ČOVPR_COOR_YDsouřadnice konce přiváděcí stoky do ČOVSYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní,  2 - skupinový)VYP_NAZEVTnázev vodního recipientuVYP_ID_VYPTidentifikační číslo vypouštění odp. vodCJ_POVOLENI_VYPTčíslo jednací povolení k vypouštění OVPLATNOST_POVOLENI_VYPTplatnost povolení k vypouštění OVOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních  územíchOBYV_PRIPNpočet připojených na ČOV v katastrálních územíchOBYV_EKVNpočet EOPROJ_KAP_0Dprojektovaná kapacita Qd (m3/d)PROJ_KAP_1Dprojektovaná kapacita (kg BSK5 za den)PROJ_KAP_2Dprojektovaná kapacita (EO)TECH_CIST_0Ano/Nemechanické čištěníTECH_CIST_1Ano/Nemechanicko-biologické čištěníTECH_CIST_2Ano/NedočištěníTECH_CIST_3Ano/Neodstranění dusíkuTECH_CIST_4Ano/Neodstranění fosforuTECH_CIST_5Ano/NejinéTECH_CIST_JINETpopis jiného čištěníKAL_STABILNstabilizace kalu (0 - anaerobní, 1 - aerobní, 2 -  žádná)KAL_ODVODNodvodnění kalu (0 - strojní, 1 - gravitační, 2 -  žádné)KAL_UPRAVATúprava kaluKAL_PLYNTplynové hospodářstvíEKON_CENADpořizovací cenaVLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od  vlastníkaPOZNAMKATpoznámkaIDENT_DIGIT_MAPATIdentifikátor změny údajů v digitální technické  mapě
1.7 Struktura souboru VUPE VOD
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se),ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 – přiváděcí řad, 1 vodovodní síť)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev vodovodní sítěOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíchOBYV_ZASNpočet zásobených v připojených katastrálních územíchVODA_VYR_0Dvoda vyrobená vlastní (tis. m3/rok)VODA_VYR_1Dvoda převzatá (tis. m3/rok)VODA_VYR_2Dvoda předaná (tis. m3/rok)VODA_FAKT_0Dvoda fakturovaná pitná celkem (tis. m3/rok)VODA_FAKT_1Dvoda fakturovaná pro domácnosti (tis. m3/rok)VODA_FAKT_2Dvoda fakturovaná v zemědělství (tis. m3/rok)VODA_FAKT_3Dvoda fakturovaná v průmyslu (tis. m3/rok)VODA_FAKT_4Dvoda fakturovaná ostatní (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_0Dvoda nefakturovaná (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_1Dvoda nefakturovaná - ztráty v trubní síti (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_2Dvoda nefakturovaná - vlastní potřeba (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_3Dvoda nefakturovaná - ostatní (tis. m3/rok)VODA_ZTRATYDztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den)VODA_PROC_ZTRATYDProcento ztrát vodyCELK_PREP_DELKADcelková přepočtená délka vodovodní sítě (km)EK_VODNEDcena pro vodné bez DPH (Kč/m3)EK_VODNE_DPHDcena pro vodné s DPH (Kč/m3)EK_JEDN_NAKLADDjednotkové náklady na vodovodní síť (Kč/m3)EK_JEDN_NAKLAD_PRDjednotkové náklady na přiváděcí řady (Kč/m3)EK_PORUCHYNporuchy a havárie na přiváděcích řadech a vodovodních sítíchJAK_OBECTjakost vody - název obceJAK_OBEC_KODTjakost vody - kód obceJAK_CASTTjakost vody - název části obceJAK_CAST_KODTjakost vody - kód části obceJAK_KATASTRTjakost vody - katastrálních územíJAK_KATASTR_KODTjakost vody - kód katastrálního územíMIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)MIKRO_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)FYZ_ODBERNpočet fyzikálně-chemických odběrůFYZ_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)FYZ_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)JAK_POC_MAXNpočet ukazatelů v rozboru s největším rozsahemJAK_POC_CELKNcelkový počet kontrolních místVLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovatele zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný odZPRAC_ZAMESTNAVATELTvlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.8 Struktura souboru VUPE_UPRAV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 - s technologií, 1 - bez technologie)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev úpravny vodyBIL_CELKDvoda vyrobená celkem (tis. m3/rok)BIL_SUR_0Dvoda povrchová (tis. m3/rok)BIL_SUR_1Dvoda podzemní (tis. m3/rok)BIL_SUR_2Dinfiltrace (tis. m3/rok)BIL_VODADvoda technologická (tis. m3/rok)BIL_KALDkaly z úpravny vody (tis. m3/rok)EK_NAKLADYDJednotkové náklady na 1 m3 vyrobené vody (Kč/m3)EK_SPOTREBADspotřeba elektrické energie (MWh/rok)BIL_IC_POVRCHTidentifikační číslo odběru povrchové vodyBIL_IC_PODZTidentifikační číslo odběru podzemní vodyMIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)MIKRO_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)FYZ_ODBERNpočet fyzikálně-chemických odběrůFYZ_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)FYZ_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)JAK_POC_PREKRNpočet dnů s překročeným limitemJAK_POC_CELKNpočet dnů sledovaného obdobíJAK_POC_MAXNpočet ukazatelů v rozboru s největším rozsahemVLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.9 Struktura souboru VUPE_KANAL
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 – přiváděcí stoka, 1 – stoková síť)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev kanalizační sítěOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíchOBYV_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních územíchOBYV_VYUSTNpočet připojených na volné výusti v katastrálních územíchIC_COVTidentifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojenaCOV_NAZEVTnázev ČOV, na kterou je stoka připojenaIC_VYPTidentifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOVBIL_ODP_0Dodpadní vody vypouštěné do stokové sítě (tis.m3/rok)BIL_ODP_1Dodpadní vody splaškové (tis. m3/rok)BIL_ODP_2Dodpadní vody ostatní (tis. m3/rok)BIL_ODP_3Dsrážková voda fakturovaná (tis. m3/rok)BIL_ODP_PREDANADOdpadní voda předanáBIL_ODP_PREVZATADOdpadní voda převzatáBIL_ODP_RECIPDodpadní vody vypouštěné do recipientu (tis. m3/rok)BIL_ODP_COVDodpadní vody odvedené na ČOV (tis. m3/rok)BIL_VYP_0Dvypouštěné BSK5 (t/rok)BIL_VYP_1Dvypouštěné CHSKCr (t/rok)BIL_VYP_2Dvypouštěné nerozpuštěné látky (t/rok)BIL_VYP_3Dvypouštěný dusík amoniakální (t/rok)BIL_VYP_4Dvypouštěný dusík celkový (t/rok)BIL_VYP_5Dvypouštěný dusík anorganický (t/rok)BIL_VYP_6Dvypouštěný fosfor celkově (t/rok)BIL_VYP_7Djiné vypouštěné látky (t/rok)BIL_VYP_8NRAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)BIL_VYP_9Nrtuť (t/rok)BIL_VYP_10Nkadmium (t/rok)BIL_VYP_11NAOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)BIL_VYP_JINETnázev jiné vypouštěné látkyBIL_ID_VYUSTMidentifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustíEK_POPLATKYDcelkové poplatky za vypouštění odpadních vod (tis. Kč)EK_JEDN_NAKLADYDjednotkové náklady na kanalizační síť (Kč/m3)EK_JEDN_NAKLADY_PRDJednotkové náklady na přiváděcí stoku (Kč/m3)EK_PORUCHYNporuchy a havárie na stokové síti a přiváděcích stokáchJAK_OBECTjakost vody - název obceJAK_OBEC_KODTjakost vody - kód obceJAK_CASTTjakost vody - název části obceJAK_CAST_KODTjakost vody - kód části obceJAK_KATASTRTjakost vody - katastrálních územíJAK_KATASTR_KODTjakost vody - kód katastrálního územíJAK_POCETNpočet volných výpustí do recipientuMIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.10 Struktura souboru VUPE_COV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 – ČOV)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev ČOVZU_ICME_NAZMnázev IČMEZUJCMEMIČMEOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíchOBYV_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních územíchOBYV_EKVNpočet EOBIL_ODP_0Dčištěné odpadní vody celkem (tis. m3/rok)BIL_ODP_1Dsplaškové čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_2Dprůmyslové čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_2ADčištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní (tis. m3/rok)BIL_ODP_3Dsrážkové čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_4Dmechanicky čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_5Dbiologicky čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_6Dtechnologií dočišťování - terciální (tis. m3/rok)BIL_RECIPDodpadní vody vypouštěné do recipientu (tis. m3/rok)BIL_ODP_COV_0DBSK5 na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_1DCHSKCr na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_2Dnerozpuštěné látky na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_3Ddusík amoniakální na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_4Ddusík celkový na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_5Ddusík anorganický na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_6Dfosfor celkový na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_7Djiné na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)BIL_ODP_COV_9Drtuť (t/rok)BIL_ODP_COV_10Dkadmium (t/rok)BIL_ODP_COV_11DAOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)BIL_ODP_COV_JINETpopis jiné na přítoku do ČOVBIL_BALAST_VYPDmnožství čištěných srážkových vod balastních (tis. m3/rok)BIL_ODP_PREDANADOdpadní voda předanáBIL_ODP_PREVZATADOdpadní voda převzatáBIL_ODP_REC_0DBSK5 na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_1DCHSKCr na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_2Dnerozpuštěné látky na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_3Ddusík amoniakální na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_4Ddusík celkový na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_5Ddusík anorganický na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_6Dfosfor celkový na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_7Djiná látka na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)BIL_ODP_REC_9Drtuť (t/rok)BIL_ODP_REC_10Dkadmium (t/rok)BIL_ODP_REC_11DAOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)BIL_ODP_REC_JINETpopis jiné látky na výtoku z ČOVBIL_ID_VYPTidentifikační číslo vypouštění odpadních vodVYP_NAZEVTnázev recipientuBIL_KAL_0Dpřímá aplikace kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_1Dspalování kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_2Dkompostování kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_3Dsušení (t sušiny/rok)BIL_KAL_4Dskládkování kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_5Drekultivace kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_6Dpřevoz do jiné ČOV (t sušiny/rok)EK_POPLATKYDcelkové poplatky za vypouštění odpadní vod z ČOV (tis. Kč)EK_NAKLADYDJednotkové náklady na vyčištění 1 m3 vody (Kč/m3)EK_SPOTREBADspotřeba elektrické energie (MWh/rok)MIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovatele zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný odZPRAC_ZAMESTNAVATELTvlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.11 Struktura souboru KAT UZEMI VUME
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNTyp majetku 1 – vodovodní řad, 2 – úpravna, 3 – kan. stoka, 4 - ČOVID_VUMENID příslušného záznamu ve VUME_VOD, ke kterému patříPORNPořadí katastrálního územíKATCISLOTKatastrální čísloKATNAZEVTNázev katastrálního území
1.12 Struktura souboru ICME_VODOV
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNTyp majetku 1- vodovodní řad, 2 – úpravnaID_VUME_VODNID příslušného záznamu v majetkové evidenci vodovodůPORNPořadí majetku, ke kterému je vodovodní řad připojenICMETIdentifikační číslo majetku, ke kterému je vodovodní řad připojenICMENAZEVTNázev majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen
1.13 Struktura souboru ICME_V_ICPE
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNtyp majetku 5 – vodovodní řad, 6 – úpravna, 7 – kan. stoka, 8 - ČOVID_VUPENID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patříPORNPořadí majetkuICMETIdentifikační číslo majetkuICMENAZEVTNázev majetku
1.14 Struktura souboru SPOLUVLAST
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNTyp majetku 1 – vodovodní řad, 2 – úpravna, 3 – kan. stoka, 4 - ČOVID_VUMENID příslušného záznamu v majetkové evidenci, ke kterému patříPORNPořadí spoluvlastníkaOSOBANNR z tabulky VLASTNIK
1.15 Struktura souboru POV_V_ICPE
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNtyp majetku 5 – vodovodní řad, 6 – úpravna, 7 – kan. stoka, 8 - ČOVID_VUPENID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patříPORNPořadí povolení ve výpisuPOV_CISLO_JEDNTČíslo jednací povoleníPOV_ZE_DNETPovolení ze dneKRAJ_VYDNKraj vydání povolení
1.16 Struktura souboru OD_KOMORY
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)ID_VUMENID příslušného kanalizační stokyPORNPořadí odlehčovací komoryOZNAČENITOznačení odlehčovací komoryPR_COOR_XDSouřadnice XPR_COOR_YDSouřadnice YPROJ_REDENIDProjektovaný poměr ředěníSKUT_REDENIDSkutečný poměr ředění
1.17 Číselník krajů pro položku KRAJ_VYDANI_POV
PrahaN10Středočeský krajN20Jihočeský krajN31Plzeňský krajN32Karlovarský krajN41Ústecký krajN42Liberecký krajN51Královéhradecký krajN52Pardubický krajN53Kraj VysočinaN63Jihomoravský krajN64Olomoucký krajN71Zlínský krajN72Moravskoslezský krajN80
Poznámky:
1. Tabulka KAT_UZEMI_VUME obsahuje čísla a názvy katastrálních území z „majetek je určen pro katastrální území“ (položka ID_VUME odpovídá položce ID v příslušné tabulce VUME_VOD, VUME_KANAL.podle TYPMAJ).
2. Tabulka ICME_VODOV obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou připojené na příslušný vodovod (položka ID_VUME_VOD odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUME_VOD).TYPMAJ může být 1 pro vodovodní řad nebo přívodní řad nebo 2 pro stavbu pro úpravu vody.
3. Tabulka ICME_V_ICPE obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou součástí příslušné provozní evidence (položka ID_VUPE odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUPE_VOD, VUPE_KANAL.. podle TYPMAJ).
4. Tabulka SPOLUVLAST obsahuje spoluvlastníky z majetkové evidence (položka OSOBA odpovídá položce NR v tabulce VLASTNIK).
5. Tabulka POV_V_ICPE obsahuje seznam povolení k provozování týkajících se majetků v jedné provozní evidenci.“.
57. V příloze č. 25 tabulkové části k vodovodům v atributové tabulce (DBF) k vrstvě V_rady se na konci textu číselníku materiálu doplňuje odrážka pátá, která zní:

„– 5 - nespecifikováno“.
58. V příloze č. 25 tabulkové části ke kanalizacím v atributové tabulce (DBF) k vrstvě K_stoky se na konci textu číselníku materiálu doplňuje odrážka pátá, která zní:

„– 5 - nespecifikováno“.
59. Doplňuje se příloha č. 26, která zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
FORMÁT A STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU ÚDAJŮ
(K § 5 odst. 6 zákona)
(N – celé číslo, T – text, A/N – ano/ne, M – memo položka, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
1.1 Údaje o vlastníkovi
FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTjméno fyzické osobyPRIJMENITpříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1Tulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3Tobec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNden narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNměsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROKJMARNrok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)TELEFONTtelefonE_MAILTe-mailIDENTIFIKATOR_ DATOVE_SCHRANKYTIdentifikátor datové schránky
1.2 Údaje o provozovateli
FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTjméno fyzické osobyPRIJMENITpříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1Tulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3Tobec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNden narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNměsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROK_NARNrok narození fyzické osoby pokud nemá IČO)TELEFONTtelefonE_MAIL IDENTIFIKATOR_ DATOVE_SCHRANKYTe-mail
1.3 Údaje o majetkové evidenci vodovodních řadů
VS_NAZ_COBTnázev části obce (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro rozvodnou síť)  příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 -  místní, 2 - skupinový)SYSTEMNOBYV_ZASNpočet zásobených v připojených katastrálních územích
1.4 Údaje o majetkové evidenci stavby pro úpravu nebo jímání vody
TECH_UPRAVYN1 - jednostupňová, 2- dvoustupňová,  3- vícestupňová, 4 - jinéJINA_UPRAVATNázev jiné úpravyTECH_CHEM_AAno/Nekoagulanty na bázi hliníkuTECH_CHEM_BAno/Nekoagulanty na bázi železaTECH_CHEM_CAno/Nek úpravě pHTECH_CHEM_C1Ano/Nehydroxid vápenatýTECH_CHEM_C2Ano/Neoxid vápenatýTECH_CHEM_C3Ano/Neuhličitan vápenatýTECH_CHEM_C4Ano/Nepolovypálený dolomitTECH_CHEM_C5Ano/Nekyselina chlorovodíkováTECH_CHEM_C6Ano/Nekyselina sírováTECH_CHEM_C7Ano/Nehydroxid sodnýTECH_CHEM_C8Ano/Neuhličitan sodnýTECH_CHEM_C9Ano/Nehydrouhličitan sodnýTECH_CHEM_C10Ano/Neoxid uhličitýTECH_CHEM_C11Ano/Nesiřičitan sodnýTECH_CHEM_C12Ano/Nedolomitické vápnoTECH_CHEM_DAno/Neaktivní uhlíTECH_CHEM_EAno/Nedezinfekční a oxidační prostředkyTECH_CHEM_FAno/Neinhibitory korozeTECH_CHEM_JINETnázev jiné látkyTECH_TECH_1Ano/Neprovzdušnění - aeraceTECH_TECH_2Ano/Neseparace - sedimentace, čiření, flotaceTECH_TECH_3Ano/Nefiltrace přes filtrační materiál - písek, Filtralite, jináTECH_TECH_4Ano/Nefiltrace přes odkyselovací materiálTECH_TECH_5Ano/Nepomalá biologická filtraceTECH_TECH_6Ano/Nemembránová filtrace - mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmózaTECH_TECH_7Ano/NeozonizaceTECH_TECH_8Ano/Nesorpce na aktivním uhlíTECH_TECH_9Ano/Nestabilizace - dávkování vápna a oxidu uhličitéhoTECH_TECH_10Ano/Neiontová výměnaTECH_TECH_11Ano/Nechemická dezinfekceTECH_TECH_12Ano/Nedezinfekce ÚV zářenímTECH_TECH_13Ano/Nejiná technologie - popsatDEZIN_CHEM_1Ano/Nes použitím chloruDEZIN_CHEM_2Ano/Nechlornan vápenatýDEZIN_CHEM_3AAno/Nenakupovaný chlornan sodnýDEZIN_CHEM_3BAno/Nevyráběný chlornan v místě elektrolýzou soliDEZIN_CHEM_4Ano/Nechloritan sodnýDEZIN_CHEM_5Ano/Nechlorid amonnýDEZIN_CHEM 6Ano/Nesíran amonnýDEZIN_OZONAno/NeozonDEZIN_CHEM 8Ano/Neperoxid vodíkuDEZIN_CHEM 9Ano/Nemanganistan draselnýDEZIN_UVAno/Neprováděná ÚV zářenímDEZIN_JINATnázev jiné látky
1.5 Údaje o majetkové evidenci kanalizačních řadů
VS_NAZ_COBTnázev části obce (pro stokovou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro stokovou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro stokovou síť)SYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní,  2 - skupinový)VY_NANvypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný katastr, 2 - ČOV jiný)VY_NAZEV_COVTnázev ČOVOBYV_PRIP_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních  územíchOBYV_PRIP_VOLNpočet připojených na volné výpustě v katastrálních územíchTU_DRUH_0Ano/Nestoková síť jednotnáTU_DRUH_1Ano/Nestoková síť oddílná (nepoužívá se)TU_DRUH_2Ano/Nestoková síť oddílná srážkováTU_DRUH_3Ano/Nestoková síť oddílná splaškováTU_DRUH_4Ano/Nestoková síť gravitačníTU_DRUH_5Ano/Nestoková síť tlakováTU_DRUH_6Ano/Nestoková síť podtlaková
1.6 Údaje o provozní evidenci vodovodních řadů
VODA_ZTRATYDztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den)VODA_ZTRATY_PRDprocento ztrát vody v trubní síti
1.7 Údaje o rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem
ZM_PROVOZ_VAno/Neuzavírání smluv o dodávce pitné vodyZM_PROVOZ_KAno/Neuzavírání smluv o odvádění odpadních vodZM_PRIPOJ_VAno/Neumožnění připojení na vodovodZM_PRIPOJ_KAno/Neumožnění připojení na kanalizaciZM_PRIJEMCE_VAno/Nevýběr vodnéhoZM_PRIJEMCE_KAno/Nevýběr stočného
1.8 Údaje o stížnostech
STIZN_POCET_VNpočet stížností na kvalitu vodySTIZN_ODUV_VNpočet odůvodněných stížnostíSTIZN_POCET_KNpočet stížností v souvislosti s odváděním  odpadních vodSTIZN_ODUV_KNpočet odůvodněných stížností “.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 26 až 36 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. I bodů 46 až 52, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024,
c) čl. I bodů 13, 25, 41 až 43, 53 až 55 a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
d) čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026, a
e) čl. I bodu 45, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2036.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.