428/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

428
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zapracovává příslušné předpisy Evropské unie37) a
a) rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,
b) způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
c) stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,
d) obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,
e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,
f) technické požadavky na stavbu vodovodů,
g) požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,
h) ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,
i) náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,
j) určení množství odebrané vody bez měření,
k) obecné technické podmínky měření množství dodané vody,
l) způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,
m) způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,
n) obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.
§ 1a
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební a technologické části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,
b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,
c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,
d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na hygienické zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,
e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen „srážková voda“),
f) přiváděcí kanalizační stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,
g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,
h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,
i) vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,
j) vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,
k) vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením,
l) vodou předanou u kanalizací odpadní voda dodaná provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace,
m) odborným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),
n) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody,
o) dodavatelem služby dodávky pitné vody provozovatel vodovodu, který dodává pitnou vodu tímto vodovodem, a
p) dodavatelem služby odvádění odpadních vod provozovatel kanalizace, který odvádí odpadní vodu touto kanalizací.
ČÁST DRUHÁ
ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
(K § 4 odst. 9 zákona)
§ 3
(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen „plán rozvoje“) se zpracovává v tomto rozsahu:
a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí1) na území kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,
b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,
c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,
d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,
e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,
f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),
g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.
(2) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v tomto rozsahu:
a) u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,
b) u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jich dotýká v rozsahu podle odstavce 1.
§ 4
(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém.
(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu rozvoje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací v tomto rozsahu:
a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací plánu rozvoje včetně čísla a data příslušných usnesení zastupitelstva kraje,
b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v písmenech b) a c) obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje; soubor lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je uvedena v příloze č. 21,
e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map, a to alespoň digitální technické mapy kraje zpracované podle zákona upravujícího zeměměřictví; aktualizovaná mapová část plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle § 4 odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení, kde je krajským úřadem tato část plánu rozvoje publikována a zpřístupněna.
(3) Mapová část podle odstavce 2 písm. e) se v rámci aktualizací plánu rozvoje zpracovává v digitální formě v jednotné datové struktuře a rozsahu podle přílohy č. 25 k této vyhlášce. Jednotná datová struktura obsahuje prostorové, technické a identifikační parametry jednotlivých objektů, kterými jsou liniová vedení vodovodů a kanalizací a bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury.
(4) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona v elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve stejných formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanoveních odstavce 2 písm. b), c), d) a e), odstavce 3.
ČÁST TŘETÍ
EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
(K § 5 odst. 6 zákona)
ODDÍL PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 5
Majetková evidence vodovodů a kanalizací (dále jen „majetková evidence“) a provozní evidence vodovodů a kanalizací (dále jen „provozní evidence“) se nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v § 1 odst. 4 zákona.
ODDÍL DRUHÝ
MAJETKOVÁ EVIDENCE
§ 6
(1) Obsah předávaných vybraných údajů majetkové evidence je uveden v přílohách č. 1 až 4 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.
(2) Vybrané údaje z majetkové evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:
a) přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce1) a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m,
b) stavby pro úpravu vody nebo stavby k jímání vody,
c) přiváděcí stoku a stokovou síť užívanou minimálně v části obce1),
d) čistírny odpadních vod.
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.
(4) Vodoprávní úřad předá údaje majetkové evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.
ODDÍL TŘETÍ
PROVOZNÍ EVIDENCE
§ 7
(1) Obsah předávaných vybraných údajů provozní evidence je uveden v přílohách č. 5 až 8 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.
(2) Vybrané údaje z provozní evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:
a) přiváděcí řady, rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce1) a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou,
b) stavby pro úpravu vody nebo stavby k jímání vody,
c) přiváděcí kanalizační stoky, stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce,1)
d) čistírny odpadních vod.
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.
(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku nebo jeho části s nejvyšší roční spotřebou pitné vody nebo s nejvyšším množstvím odváděných odpadních vod.
(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru2), bylo-li přiděleno.
(6) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou obsahují údaje o:
a) maximálním měsíčním odběru vody a o odebraném množství vody za rok,
b) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,4)
c) kategorii jakosti vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou podle § 13 zákona.
(7) Vodoprávní úřad předá údaje provozní evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.
§ 8
Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody
(1) Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody (dále jen „plán kontrol jakosti vod“) obsahuje tyto části:
a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
d) postupy odběrů, úpravy vzorků vod a metody jejich rozborů,
e) způsob zpracování výsledků kontrol jakosti vody a jejich evidence.
(2) Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod jsou uvedeny v příloze č. 9.
(3) Při odběru vzorků vod, včetně jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normových hodnot.5)
(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v průběhu výroby pitné vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost během celého roku v příslušném místě odběru.
(5) Při provádění rozborů vyrobené pitné vody na výstupu ze stavby pro úpravu vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu5a).
§ 9
Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů
(1) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod obsahuje tyto části:
a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
d) postupy odběrů, úpravy vzorků a metody rozborů vzorků vod a kalů,
e) způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a jejich evidence.
(2) Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. 10.
(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot.7)
(4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti a nejistoty měření prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu.7a)
(5) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem (§ 14 odst. 3 zákona).
§ 10
Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen „výkresová dokumentace“) je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav, obnovy a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona.8)
(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:
a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen „stavba“), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku.
b) údaje o kolaudačních rozhodnutích nebo o kolaudačních souhlasech ke stavbě, a pokud se tato rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
c) technický popis stavby a jejího vybavení,
d) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby,
e) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),
f) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.
(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo obnovovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.
(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 písm. a) je zpracována také v digitální formě v jednotné datové struktuře a rozsahu podle vyhlášky upravující digitální technickou mapu kraje. Jednotná datová struktura obsahuje prostorové, technické a identifikační parametry pro jednotlivá liniová vedení vodovodů a kanalizací a bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury.
(5) Pro účel zápisu údajů o vodovodu nebo kanalizaci do digitální technické mapy prostřednictvím jednotného rozhraní35) a pro účel předání těchto údajů podle čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.
§ 11
Provozní deník
(1) Provozní deník a provozní záznamy musí být vedeny tak, aby sloužily provozovateli jako podklad pro operativní rozhodování a vlastníkovi jako doklad o způsobu provozování vodohospodářského majetku. Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace, a záznamy o provedených opatřeních, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají ze závěrů posouzení rizik32) podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné vody33). Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.
(2) Jeli to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.
(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení nebo mohou být vedeny elektronicky. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.
ČÁST ČTVRTÁ
STANOVENÝ FORMÁT ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE
(K § 6 odst. 12 a 13 zákona)
§ 12
(1) Formulář k žádosti o povolení k provozování se vyplňuje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Obsah formuláře žádosti je uveden v příloze č. 11.
(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 zákona se předává ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Formát a struktura aplikace pro evidenci jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce.
§ 12a
(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 6 z těchto činností:
a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro stočné,
e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro stočné,
i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.
(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 6 z činností podle odstavce 1.
ČÁST PÁTÁ
OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ
(K § 8 odst. 1 a 11 zákona)
§ 13
(1) Obsahem plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je
a) vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,
b) vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,
c) roční potřeba peněžních prostředků a její krytí,
d) doklady o čerpání vytvořených peněžních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií,
e) evidence peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a
f) doplňující informace o skutečné tvorbě a čerpání peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.
(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.
(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, nejdéle však do 5 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
(4) Peněžní prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jsou každoročně tvořeny ve výši adekvátní roční potřeby peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Adekvátní roční potřeba peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se vypočítá jako podíl hodnoty majetku vyjádřené v reprodukční pořizovací ceně podle vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 odst. 3 zákona a teoretické životnosti infrastruktury, přičemž
a) teoretická životnost je pro účely zpracování plánu financování obnovy stanovena pro
1. vodovodní přiváděcí řady a vodovodní síť 80 let,
2. úpravny a zdroje vody 45 let,
3. přiváděcí stoky a stokovou síť 90 let a
4. čistírny odpadních vod 40 let,
b) v případě odděleného vykazování technologie a stavební části je teoretická životnost pro úpravny vody a čistírny odpadních vod stanovena pro
1. technologie 15 let,
2. stavební část úpraven a zdrojů vody 55 let a
3. stavební část čistíren odpadních vod 50 let.
(5) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních prostředků na obnovu, zpracovaný podle tabulky č. 5 v příloze č. 20 k této vyhlášce, ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(6) Rezervou finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací se rozumí peněžní prostředky určené na obnovu vodovodů a kanalizací. Jedná se o rozdíl mezi skutečnou tvorbou a skutečným čerpáním peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Pro účely rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací musí vlastník v účetnictví průkazně zajistit oddělené sledování peněžních prostředků určených na obnovu vodovodů a kanalizací, a to zejména prostřednictvím analytických účtů vedeným k účtům syntetickým. Vlastník je povinen ve svém účetním systému zajistit jednoznačné přiřazení veškerých transakcí, které se k tvorbě a čerpání rezervy vztahují.
(7) Příděl do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací je tvořen peněžními prostředky z vodného a stočného, pachtovného nebo nájemného a z peněžních prostředků ostatních.
(8) U plátců daně z přidané hodnoty se do tvorby a čerpání peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
(9) Použití peněžních prostředků na jiné účely, než je obnova vodovodů a kanalizací, je možné pouze dočasně, pokud doba životnosti, u vodovodů ve skupině celkem nebo kanalizací ve skupině podle vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací celkem, nepřesáhla jednu polovinu životnosti stanovené podle odstavce 4. Tyto peněžní prostředky musí být převedeny do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací zpět nejpozději do 10 let od jejich použití na jiné účely. Další použití peněžních prostředků z rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, než na realizaci obnovy vodovodů a kanalizací, je možné až po převedení peněžních prostředků podle věty druhé.
(10) Použité peněžní prostředky podle odstavce 9 vlastník eviduje samostatně a každoročně zasílá do 28. února ministerstvu plán financování obnovy podle přílohy č. 18 k této vyhlášce prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(11) Způsob tvorby nebo použití finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, který by byl odlišný od pravidel podle odstavců 4, 6 a 9, je možný pouze v individuálních odůvodněných případech. V takovém případě je vlastník povinen zaslat ministerstvu plán financování obnovy podle přílohy č. 18 k této vyhlášce prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací s žádostí o stanovisko ministerstva.
ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(K § 10 odst. 3 zákona)
§ 14
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle § 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu (§ 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zákona), posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12.
(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle § 27 a 29. V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
(3) Náhradu ztráty za množství odvedených srážkových vod stanoví vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel výpočtem množství podle § 31 odst. 1.
(4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel podle prokázaných vícenákladů způsobených
a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a
b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na čistírnu odpadních vod.
ČÁST SEDMÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ
(K § 11 odst. 2 zákona)
§ 15
(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní potřebu vody.
(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot.10)
(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.
(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.
(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě připojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.
(6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.
(7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 ‰.
(8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná.
(9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v nich umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.
(10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot.11)
(11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti podle normových hodnot.12)
(12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody34).
(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.
(14) Pokud se na stávající vodovod napojuje nová část vodovodu, odborně způsobilá osoba provede posouzení, zda dodávka pitné vody v požadovaném množství negativně neovlivní zásobování pitnou vodou nebo tlakové poměry u stávajících nebo nových odběratelů. Posouzení se provede na základě pověření vlastníka nebo provozovatele stávajícího vodovodu a na náklady investora. Posouzení se provede jen v případě, že vlastník nebo provozovatel stávajícího vodovodu důvodně předpokládá, že v důsledku napojení nové části vodovodu může dojít k negativnímu ovlivnění zásobování pitnou vodou nebo tlakových poměrů u stávajících nebo nových odběratelů.
ČÁST OSMÁ
ODDÍL PRVNÍ
POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
(K § 12 odst. 1 zákona)
§ 16
Pro účely této části se rozumí
a) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod (dále jen „odpadní vody“),
b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech,
c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění,
d) sběrným systémem systém stok shromažďující a odvádějící odpadní vody,
e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g kyslíku/den; při posuzování zatížení ovlivněných odpadními vodami z průmyslu se zohlední zatížení podle chemické spotřeby kyslíku (dále jen „CHSK“) s ohledem na poměr k biochemické spotřebě kyslíku (dále jen „BSK5“); v případě, že poměr BSK5/CHSK odpovídá hodnotě 0,5, bude použita hodnota CHSK – 120 g kyslíku/den,
f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek nebo další postupy, při kterých se organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %,
g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy zahrnujícími biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými filtry nebo jiné rovnocenné procesy,
h) dalším nebo také terciárním stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním,
i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod postupem nebo systémem zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí,
j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými procesy z odpadních vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,
k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody.
§ 17
(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále jen „návrh“) vychází z průzkumu současného a výhledového stavu všech aglomerací, ze kterých mohou přitékat sběrným systémem odpadní vody do čistírny odpadních vod.
(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má být čistírna odpadních vod plně vytížena.
(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod a způsobu čištění se vychází zejména
a) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu s vodním zákonem, požadavky vodoprávního úřadu a požadavky na opětovné použití vyčištěných odpadních vod podle § 38 odst. 11 písm. b) vodního zákona,
b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu vypouštěním vyčištěných odpadních vod,
c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt čistírny odpadních vod,
d) z normových hodnot.15)
(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví,16) zejména pokud jde o omezení hluku, vibrací a zamezení přenosu infekce.
(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované jakosti vyčištěných odpadních vod.
(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl ekologický užitek nebo by byl neekonomický, použije se přiměřeného čištění dosahujícího téže úrovně ochrany životního prostředí.
(7) Součástí návrhu je
a) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo zneškodňování všech zachycených odpadních produktů při čištění odpadních vod (shrabky, kal apod.),
b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně odpadních vod zpět do čistírenského procesu (např. kalová voda).
§ 18
(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví především podle přímého měření se zohledněním budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle normových hodnot.15)
(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do čistírny odpadních vod použije objem zředěných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení za poslední odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod.
(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota 1,2 Qh u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a než hodnota 2 Qd - QB u čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, pokud není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže. Jestliže maximální přítok může způsobit přetížení objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), navrhne se pro zachycení přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž. Pokud ani tato vyrovnávací nádrž neochrání biologickou část čistírny odpadních vod, navrhne se před technologickým stupněm biologického čištění objekt k odlehčení odpadních vod tak, aby maximální přítok nezpůsobil přetížení objektů biologického čištění a nesnížil tak účinnost čištění odpadních vod.
(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví na základě průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů vzorků, výsledků chemických rozborů odpadních vod a na základě dalších údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a kapacity průmyslové výroby).
(5) Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 je výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle kterých se navrhují technologické objekty čistírny odpadních vod, ve kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu, produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod.
(6) Denní přítok Qv je výchozí hodnotou k navrhování technologických objektů čistírny odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou: hydraulické zatížení, doba zdržení, doba kontaktu, recirkulační poměr apod.
(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí být posouzeny na maximální hydraulické a látkové zatížení.
(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé čistírny odpadních vod, a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod. Obtoky musí být zajištěny proti zneužití.
(9) Pro navrhování plynového hospodářství čistíren odpadních vod platí normové hodnoty.17)
(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být k dispozici pitná voda.
(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými hodnotami.15)
ODDÍL DRUHÝ
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ
§ 19
(1) Odvádění odpadních vod18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.
(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových hodnot.19)
(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové sítě, obtížnost sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného území.
(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace.
(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub musí být vodotěsné.
(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot.20)
(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory spolehlivě rozdělit návrhový přítok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod. Při stanovení návrhových průtoků a poměru ředění odpadních vod se postupuje podle čl. 4.1.5. a 4.1.6. české technické normy ČSN 75 6262 Odlehčovací komory. Vodoprávní úřad může v rámci řízení o povolení nebo změně stavby jednotné kanalizace v individuálních odůvodněných případech rozhodnout o posouzení odlehčovací komory podle požadavků uvedených v čl. 5 české technické normy ČSN 75 6262 a na základě výsledků požadovat jiný poměr ředění odpadních vod nebo jiné technické řešení odlehčování.
(8) Při stanovení hodnot návrhových průtoků u nově navrhovaných odlehčovacích komor a při posouzení stávajících odlehčovacích komor se postupuje podle tabulky č. 2 české technické normy ČSN 75 6262.
(9) Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protisklon.
(10) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm.
(11) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. V případě, že se na jednotnou kanalizaci napojuje nová část kanalizace odvádějící odpadní, popřípadě srážkové vody, nelze-li jejich odvádění řešit jiným způsobem, ze stávající nebo nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci na náklady investora nově připojované kanalizace také posouzení stávajících odlehčovacích komor, které budou novou stavbou ovlivněny. Pokud posouzení prokáže, že kanalizací nelze odvést zvýšené množství vod nebo prokáže zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu, nesmí být předmětná kanalizace na stávající kanalizaci napojena. Případný návrh nových odlehčovacích objektů bude proveden podle odstavce 7.
(12) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je v zastavěném území nejvýše 50 m, v nezastavěném území z důvodu možnosti použití vysokotlakého čištění je nejvýše 80 m při světlosti stok menší než DN 500, 60 m při světlosti DN 500 až DN 600 a vzdálenost nejvýše 50 m při světlosti DN 800 a větší, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.
§ 19a
Zásady provozu a údržby odlehčovacích komor
(1) Provozovatel vede evidenci kontrol a údržby odlehčovacích komor a jejich technologického vybavení. Při provozu a údržbě odlehčovacích komor se postupuje v souladu s postupy uvedenými v odvětvové technické normě TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok.
(2) Kontrola funkce, stavebního stavu a stavu technologického vybavení odlehčovacích komor se provádí po každé větší dešťové srážce, pokud místní podmínky nebo provozní řád kanalizace nestanoví jinak.
(3) Kontrola se zaměřuje zejména na stav stavebních konstrukcí objektu, množství sedimentu ve stoce a na profil odtoku z odlehčovací komory. Je-li odtok z odlehčovací komory omezen škrticím zařízením, kontroluje se jeho funkčnost a odstraňují se zachycené látky z průtočného profilu. Je-li odlehčovací komora vybavena předčisticím zařízením přepadů, provede se v rámci kontroly čištění zařízení a ověří se jeho funkčnost. Kontroluje se také stav a funkčnost povodňových uzávěrů na výpusti z odlehčovací komory, jsou-li součástí objektu.
§ 20
Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami.21)
ČÁST DEVÁTÁ
UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU
(K § 13 odst. 5 zákona)
§ 21
(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen „surová voda“) a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich definic, jsou uvedeny v příloze č. 13.
(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, který splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.
(3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 4 a 5.
(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
§ 22
(1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, popř. biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními zdroji se vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. Při výběru vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního zdroje, možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální kontaminace vody a další místní podmínky.
(2) Pro zařazení do kategorie se vzorky surové vody odebírají v místě před stavbou pro úpravu vody.
(3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 tabulky č. 2.
(4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které jsou uvedeny v příloze č. 13 v tabulkách 1a a 1b. Mezní hodnoty pro posouzení jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí provozovatel individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu.23)
(5) Pro zařazení surové vody do kategorií uvedených v odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu dvou let. Optimální počet vzorků surové povrchové vody činí 24 - 36.
(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.
(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným hygienickým zabezpečením vody.
(8) Způsob vyhodnocení limitních hodnot a zařazení surové vody do základních kategorií jsou uvedeny v příloze č. 13 části 3.
§ 23
(1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů uvedených v příloze č. 13 použijí další ukazatelé uvedené v příloze č. 9 tabulce 2.
(2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody provádí průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a vyhodnocení s ohledem na možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se provedou zkoušky upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh určení standardní metody úpravy vody.
ČÁST DESÁTÁ
NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD
(K § 14 odst. 6 zákona)
ODDÍL PRVNÍ
NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
§ 24
Kanalizační řád obsahuje:
a) základní údaje, a to
1. název, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby vlastníka nebo vlastníků kanalizací, bylo-li přiděleno, na které se vztahuje kanalizační řád, název a identifikační číslo osoby provozovatele nebo provozovatelů kanalizace provozující, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové evidence kanalizace i čistírny odpadních vod podle příloh č. 3 a 4,
2. charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického, způsob zásobení pitnou vodou, způsob odkanalizování, základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody, odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu, přibližný počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních čistírnách odpadních vod, přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v žumpách a cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu, přehled hlavních producentů odpadních vod, typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik znečištění,
b) technický popis stokové sítě, a to:
1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu,
2. údaje o situování kmenových stok,
3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění,
4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný),
5. uvedení důležitých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry),
6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita dešťů, průměrný odtokový koeficient),
7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci,
8. údaje o počtu kanalizačních přípojek;
c) mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy
1. hlavních producentů odpadních vod a producentů průmyslových odpadních vod podle právního předpisu upravujícího ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivé oblasti,
2. producentů zahrnujících zdravotnická, veterinární a jim podobná zařízení, kteří mohou do kanalizace vypouštět odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody nebo radioaktivní odpadní vody,
3. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,
4. míst pro měření a odběr vzorků,
5. odlehčovacích komor a výustních objektů,
6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení producentů,
7. čistíren odpadních vod kanalizace;
d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní vody, a to
1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,
2. rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních vod celkem, splaškových odpadních vod, odpadních vod jiných, srážkových, popřípadě balastních, koncentrace znečisťujících látek na přítoku a odtoku včetně projektovaných hodnot,
3. počet připojených osob a počet připojených ekvivalentních osob,
4. způsob nebo způsoby řešení oddělení dešťových vod u jednotných kanalizací;
e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to:
1. kvalitativní hodnocení,
2. průtokové poměry;
f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem;24)
g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto ustanovení se netýká splaškových odpadních vod (§ 16 písm. b);
h) způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u vybraných odběratelů a jejich seznam;
i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situací;
j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob kontroly míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, typ vzorků pro odběr, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;
k) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.
ODDÍL DRUHÝ
POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD
§ 26
(1) Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.
(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem.25)
ČÁST JEDENÁCTÁ
URČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ
(K § 16 odst. 6 zákona)
§ 27
(1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
(2) Byla-li odebraná voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího odběru. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.
ČÁST DVANÁCTÁ
OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY
(K § 17 odst. 9 zákona)
§ 28
(1) Provozovatel za účelem měření množství dodané vody osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního odběru.
(2) Při netypických odběrech, kdy nelze postupovat podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona, provede provozovatel odborný výpočet množství vody potřebného k zajištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřní instalace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
ČÁST TŘINÁCTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ
(K § 19 odst. 10 zákona)
ODDÍL PRVNÍ
§ 29
(1) Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12.
(2) Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.
ODDÍL DRUHÝ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ
§ 30
(1) Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
(2) Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně 1 rok, určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření není prováděno, podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.
(3) Pokud nelze postupovat podle odstavců 1 a 2, provede provozovatel odborný výpočet množství vody vypouštěného při zjištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
ODDÍL TŘETÍ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ
§ 31
(1) Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16.
(2) Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ, VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ A POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ
(K § 20 odst. 3 a 9 a § 36 odst. 7 zákona)
§ 32
(1) Výpočet pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě provádí provozovatel podle technických parametrů
a) kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty28) zařazením do zvolené kategorie, nebo
b) profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy zařazením do zvolené kategorie, nebo
c) množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie,
a je uveden v příloze č. 17.
(2) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. a)
a) musí osazený vodoměr na vodovodní přípojce odpovídat podmínkám odběru vody na této přípojce uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 6 zákona,
b) se použije, je-li osazen vodoměr o vyšším trvalém průtoku31), než odpovídá předpokládanému běžnému odběru za účelem zajištění pitné vody dostatečného tlaku nebo k hašení požáru, kapacita osazeného vodoměru,
c) u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12.
(3) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. b)
a) musí odpovídat průtočná plocha instalované vodovodní přípojky podmínkám odběru vody uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,
b) je určena průtočná plocha vodovodní přípojky průměrem odbočky z rozvodného řadu nebo výstupu přípojky do prostoru před vodoměrem (před redukcí apod.).
(4) Podkladem pro výpočet podle odstavce 1 písm. c) je množství odebrané vody v předchozím roce zjištěné podle § 27 a 28.
§ 33
(1) Pro určení pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě v případě, že množství vypouštěné odpadní vody je shodné s dodávaným množstvím pitné vody, platí ustanovení § 32 obdobně.
(2) Výpočet pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě u odběratelů, kteří vypouští odpadní vodu z jiných zdrojů než dodavatelem měřených, a u odběratelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, provede provozovatel podle přílohy č. 17.
§ 34
Obtoky vody před vodoměrem, požární vodovody a napojení k odběru vody předané mezi provozovateli (např. u skupinových vodovodů) jsou posuzovány individuálně podle konkrétní situace.
§ 35
(1) Pro vodoměry s přetěžovacím průtokem31) menším než 3,125 m3. h-1, vodovodní přípojku nejmenšího vnitřního průměru = 3/4'' a nejnižší množství odebrané vody 30 m3 za rok v oblasti, pro kterou je zpracována cenová kalkulace vodného, je maximální roční sazba pevné složky vodného určena cenou za 30 m3 vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou cenu.
(2) Pro maximální roční sazbu pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě platí obdobně ustanovení odstavce 1.
§ 35a
(1) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů a výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí podle příloh č. 19 a 19a.
(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí u infrastrukturního vodohospodářského majetku, který je používán výlučně k výrobě, dodání nebo rozvodu pitné vody nebo k odvádění, čištění, popřípadě jinému zneškodňování odpadních vod. Vlastník předává provozovateli výpočet pachtovného nebo nájemného jako podklad pro výpočet ceny pro vodné a stočné nejpozději do 30. září aktuálního kalendářního roku a pro porovnání do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se strany nedohodly jinak.
(3) V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její přepravy.
(4) V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její přepravy.
(5) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a výpočtu pachtovného nebo nájemného na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24.
(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Porovnání všech položek výpočtu pachtovného nebo nájemného s dosaženou skutečností se provádí pro provozovatele, který je zároveň příjemcem vodného nebo stočného.
(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. V rámci nákladů pro výpočet pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.
(8) V rámci porovnání všech položek výpočtu
a) ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné ekonomicky oprávněné náklady spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu,
b) pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.
§ 35b
Do výpočtu cen pro vodné a stočné a výpočtu pachtovného nebo nájemného se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.
ČÁST PATNÁCTÁ
TECHNICKÝ AUDIT
(K § 38 odst. 6 zákona)
§ 36
(1) Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:
a) úvod (zadání auditu);
b) výchozí podklady (např. údaje provozní evidence, cenové kalkulace, smlouvy týkající se provozu);
c) specifikace majetku podle majetkové evidence;
d) provozní údaje:
1. popis výroby a její vyhodnocení,
2. zhodnocení zajištění jakosti vyráběné pitné vody a vypouštěné odpadní vody,
3. rozbor nákladů a cenových kalkulací,
4. personální vyhodnocení (počet a zařazení zaměstnanců),
5. popis a vyhodnocení smluvních vztahů;
e) analýzu současného stavu
1. srovnávací,
2. úvahovou;
f) závěry v oblastech
1. péče o infrastrukturní majetek a jeho provozuschopnost,
2. provozování (výroba a vztah k odběratelům),
3. ekonomie a ceny,
4. smluvní vztahy;
g) návrh opatření pro
1. vlastníka vodovodu nebo kanalizace,
2. obce,
3. provozovatele,
4. vodoprávní úřad,
5. ministerstvo.
(2) Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou ministerstvu písemnou žádost obsahující:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele a místo jeho trvalého pobytu nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí,
b) kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
c) doklady o vykonané praxi,
d) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací,
e) popis dosavadní odborné činnosti.
(3) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.
(4) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
§ 36a
(K § 36 odst. 9 zákona)
(1) Údaji zveřejňovanými podle § 36 odst. 9 zákona jsou údaje o
a) vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace a provozovateli vodovodu nebo kanalizace, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby, nebo sídla, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firma a adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
2. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo obdobný údaj a
3. telefonické spojení, adresa elektronické pošty a identifikátor datové schránky,
b) rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem podle § 8 odst. 2 zákona, a to údaje o tom, zda
1. je provozovatel povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody podle § 8 odst. 5 zákona nebo zda tato povinnost na provozovatele vlastníkem převedena nebyla,
2. je provozovatel povinen uzavřít s odběratelem smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona nebo zda tato povinnost na provozovatele vlastníkem převedena nebyla; zveřejněny musí být informace s platnými údaji, které se týkají smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod s odběratelem,
3. právo na úplatu vodného nebo stočného podle § 8 odst. 13 a 14 zákona má vlastník nebo provozovatel,
c) umístění systému vodovodu nebo kanalizace, a to název příslušné obce, části obce a katastrálního území,
d) systému vodovodu nebo kanalizace, kterými jsou
1. příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu podle bodu 1 písm. C přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace podle bodu 1 písm. C přílohy č. 3 k této vyhlášce,
2. údaje o obyvatelstvu podle bodu 3 příloh č. 1 a 3 k této vyhlášce,
3. technické údaje podle bodu 3 písm. A, bodu 3 písm. B, bodu 3 písm. B1 přílohy č. 2 k této vyhlášce včetně údajů o ztrátách vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu a o procentu ztrát vody v trubní síti podle bodu 3.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce nebo údaj o účelovém zařazení stokové sítě podle bodu 4.1 přílohy č. 3 k této vyhlášce,
e) technických požadavcích na
1. vnitřní vodovod včetně uvedení zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod a informace o zákazu propojení vodovodního potrubí s jiným zdrojem vody,
2. vnitřní kanalizaci včetně uvedení zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,
3. vodovodní přípojky včetně uvedení podmínek pro umístění vodoměru pro měření dodávané vody a požadavků na umístění vodoměrné šachty a požadavků na vodoměrnou sestavu a tlakových podmínek a doporučení,
4. kanalizační přípojky,
f) způsobu zjišťování množství
1. dodané pitné vody, a to měřením vodoměrem nebo směrnými čísly v případě, kdy odběr vody není měřen,
2. vypouštěných odpadních vod, a to měřením vypouštěných odpadních vod do kanalizace, je-li to stanoveno kanalizačním řádem, měřením odebrané vody, která může být následně vypouštěna do kanalizace, nebo podle směrných čísel roční potřeby vody v případě, že není prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody,
3. vypouštěných srážkových vod, a to výpočtem podle přílohy č. 16 k této vyhlášce, nebo měřením, pokud tak stanoví kanalizační řád,
g) možnosti přerušení nebo omezení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod s uvedením způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod, popřípadě o plánované odstávce a omezení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod související s údržbou nebo plánovanými opravami a způsob jejich oznámení,
h) jakosti dodávané pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
i) o povinnosti dodržovat kanalizační řád včetně zveřejnění obecně závazných ustanovení a limitů maximálně přípustného znečištění schváleného kanalizačního řádu a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod včetně uvedení látek, jejichž vypouštění do kanalizace je zakázáno,
j) kalkulaci ceny pro vodné a pro stočné pro aktuální kalendářní rok podle přílohy č. 19b k této vyhlášce,
k) rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vadné plnění uvedené v reklamačním řádu, zejména
1. kde lze reklamaci uplatnit,
2. formu a způsoby uplatnění reklamace,
3. požadavky na obsahové náležitosti reklamace,
4. lhůtu pro uplatnění reklamace,
5. způsob informování o vyřízení reklamace,
6. způsob vyřízení reklamace a
7. působnost správních orgánů v oblasti ochrany odběratele,
l) možnosti snížení spotřeby vody a jejího efektivního využití v souladu s místními podmínkami, omezení rizik způsobujících úniky vody a zdravotních rizik souvisejících se stagnací vody, možném ohrožení lidského zdraví včetně doporučení ohledně zdraví a spotřeby nebo údaj o tom, kde na internetových stránkách lze informace o možném ohrožení lidského zdraví včetně doporučení ohledně zdraví a spotřeby najít,
m) možnosti omezení odvádění srážkové vody do kanalizace, například její akumulací a následným využitím, vsakováním na pozemku nebo výparem, a
n) stížnostech uplatněných odběratelem u vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, a statistické údaje o těchto stížnostech.
(2) Formát a struktura databázového souboru údajů podle odstavce 1 písm. a) až d) a písmene n) jsou stanoveny v příloze č. 26 k této vyhlášce.
§ 36b
(K § 36 odst. 10 zákona)
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, v informaci pro odběratele o vodném a stočném uvede tyto údaje:
a) adresu odběrného místa,
b) počátek a konec fakturačního období, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
c) množství fakturované dodané pitné vody nebo odváděné odpadní vody v m3 s uvedením počátečního a konečného stavu vodoměru nebo způsobu stanovení množství s uvedením směrného čísla podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
d) cenu pro vodné a pro stočné za fakturační období, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
e) fakturovanou výši pevné složky pro vodné nebo pro stočné, pokud je pevná složka uplatňována,
f) srovnání spotřeby vody pro odběrné místo za nejméně poslední 2 fakturační období, jsou-li tyto údaje k dispozici,
g) odkaz na reklamační řád a
h) odkaz na internetové stránky obsahující informace podle § 36a.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 37
Zrušují se:
1. vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,
2. vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
§ 38
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ – VODOVODNÍ ŘADY
   
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
    
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
   
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ – ČISTÍRNA OPADNÍCH VOD
   
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ – VODOVODNÍ ŘADY
    
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ – STAVBA PRO ÚPRAVU VODY NEBO STAVBA K JÍMÁNÍ VODY
  
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY
   
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ – ČISTÍRNA OPADNÍCH VOD
   
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
ČÁST 1
MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH
Místy odběrů vzorků v kontrolních profilech jsou místa:
a) na přítoku surové vody používané k úpravě na vodu pitnou a pro vodu bez úpravy; vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem; v případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky z jejich směsi; kontrola jednotlivých zdrojů se provádí, pokud kvalita směsné surové vody je horší než pro kategorii A2,
b) v průběhu úpravy vody technologickou linkou, pokud existuje technologie úpravy; kontrola vody v průběhu úpravy technologickou linkou se provádí, je-li to možné, mezi jednotlivými stupni; místa kontroly a rozsah a četnost sledovaných parametrů za jednotlivými stupni stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy,
c) za filtrací nebo na výstupu z úpravny vody, kde se provádí kontrola účinnosti filtrace měřením zákalu jako provozního parametru; místo sledování zákalu stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy,
d) na výstupu vyrobené vody z úpravny vody, výstup vyrobené vody hygienicky zabezpečené,
e) strategická místa distribuční sítě včetně vodojemů,
f) kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu; tato místa se stanoví podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
ČÁST 2
MINIMÁLNÍ ROZSAH POŽADOVANÝCH ROZBORŮ SUROVÉ VODY
Podle rozsahu ukazatelů a v závislosti na potřebných požadavcích monitorování se rozlišují následující typy rozborů:
1. ÚPLNÝ ROZBOR
2. KRÁCENÝ ROZBOR
3. PROVOZNÍ ROZBOR
1. ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY
Úplný rozbor surové vody se provádí v rozsahu tabulky č. 1. V případě surové vody pro vodu upravovanou v četnosti podle tabulky č. 4 a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22 a následně pro potvrzení kategorie surové vody. V případě surové vody pro vodu bez úpravy v četnosti podle tabulky č. 5.
Pouze u surové vody pro vodu bez úpravy lze vykázat jako rozbor surové vody, pokud se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji. Je-li to možné, k tomuto odběru se provede časově souvztažný odběr surové vody pro rozbor mikrobiologických ukazatelů.
Odběry vzorků a analýza v rozsahu úplného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
Rozsah parametrů úplného rozboru surové vody se rozšíří o ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, a to pro daný zdroj surové vody. Výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě poskytne jednotlivým provozovatelům vodovodů v elektronické a editovatelné formě příslušný správce povodí.
Úplný rozsah rozboru surové vody
Tabulka č. 1
Pořadové číslo ukazateleUkazatelZkratkaJednotka1.Reakce vody (pH)pH2.Barva (po filtraci)mg/l Pt3.ZákalZZFn nebo ZFt4.Nerozpuštěné látkyNL105mg/l5.Teplotat° C6.KonduktivitaKmS/m7.Pachpřijatelný/nepřijatelný8.DusičnanyNO3-mg/l9.DusitanyNO2-mg/l10.Amonné iontyNH4+mg/l11.Celkový dusíkNcelk.mg/l12.FluoridyF-mg/l13.Železo celkovéFemg/l14.ManganMnmg/l15.Hliník1)AImg/l16.MěďCuμg/l17.ZinekZnmg/l18.BórBmg/l19.Berylium1)Beμg/l20.Kobalt1)Coμg/l21.Nikl1)Nimg/l22.Vanad1)Vmg/l23.ArsenAsμg/l24.KadmiumCdμg/l25.Chrom (veškerý)Crμg/l26.OlovoPbμg/l27.Selen1)Seμg/l28.RtuťHgμg/l29.Baryum1)Baμg/l30.Kyanidy celkovéCN-mg/l31.SíranySO42-mg/l32.ChloridyCl-mg/l33.Tenzidy aniontovéPAL-Amg/l34.FosforečnanyPO43-mg/l35.Fosfor celkovýP celk.mg/l36.Uhlovodíky C10-C40C10-C40mg/l37.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUμg/l38.Pesticidní látky celkemPLCμg/l39.Pesticidní látkyPLμg/l40.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l41.Celkový organický uhlíkTOCmg/l42.Nasycení kyslíkem% O2%43.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l44.VápníkCamg/l45.HořčíkMgmg/l46.Huminové látky1)HLmg/l47.Absorbance při 254 nmA1 25448.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK 4,5mmol/l49.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK 8,3mmol/l50.Escherichia coliECOLIKTJ/100 ml51.Intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100 ml52.Mikroskopický obraz: Počet organismůPOjedinci/ml53.Abioseston%54.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)1)AOXmg/l55.Termotolerantní koliformní bakterieTBKKTJ/100 ml56.Benzo(a)pyrenBaPμg/l57.Bisfenol A1)BPAμg/l58.PFAS suma 1)μg/l59.Somatické kolifágyPTJ2)/100 ml60.Clostridium perfringensKTJ/100 ml61.Microcystin - LRμg/l62.17-beta-estradiol1)ng/l63.Nonylfenol1)ng/l64.UranUμg/l
1) Stanovuje se v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem na základě posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj surové vody a při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22, nejméně však jednou za šest let.
2) PTJ - plak tvořící jednotka.
Poznámky k tabulce č. 1:
Ukazatel č. 37 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
Ukazatel č. 38 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů a jejich relevantních metabolitů. Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
Ukazatel č. 39: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody.
K ukazatelům č. 40 a 41: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.
K ukazateli č. 47: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, zvláště organických mikropolutantů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.
K ukazateli 58: PFAS suma se rozumí suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin, které se považují v pitné vodě za rizikové, tj. zejména perfluorobutanová kyselina (PFBA), perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorohexanová kyselina (PFHxA), perfluoroheptanová kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová kyselina (PFNA), perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA), perflurododekanová kyselina (PFDoDA), perflurotridekanová kyselina (PFTrDA), perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS), perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS), perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS), perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), perfluorononansulfonová kyselina (PFNS), perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS), perfluoroundekansulfonová kyselina, perfluorododekansulfonová kyselina, perfluorotridekansulfonová kyselina.
Vybrané látky se sledují tehdy, pokud při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeném podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu příslušný správce povodí dospěje k závěru, že je pravděpodobný výskyt vybraných látek v daném zdroji vody, respektive pokud se prokáže v rámci monitoringu kvality podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle vodního zákona překročení 30 % limitní hodnoty pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro tento parametr. Vybrané látky se sledují od okamžiku předání informace o jejich pravděpodobném výskytu, respektive předání výsledku monitoringu správcem povodí.
K ukazateli č. 59: Tento ukazatel se stanoví, pokud to vyplyne z posouzení a řízení rizik podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je-li zjištěna přítomnost v surové vodě v koncentraci > 50 PTJ/100 ml, provede se rozbor po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy.
K ukazatelům č. 60 a 63: Stanovuje se pouze u povrchových vod nebo je-li podzemní voda ovlivněna povrchovými vodami.
K ukazateli č. 61: Stanovuje se pouze u povrchových vod na základě posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj surové vody a v případě zjištění masivního výskytu sinic.
2. KRÁCENÝ ROZBOR SUROVÉ VODY
Krácený rozbor surové vody slouží k upřesnění kategorie surové vody podle § 22 a ke stálému sledování jakosti. Přihlíží se i k výsledkům provozních rozborů.
V roce, kdy se provádí potvrzení kategorie surové vody úplným rozborem, úplný rozbor nahradí krácený rozbor.
Do rozsahu kráceného rozboru se zahrnují ukazatele podle tabulky č. 2, krácený rozbor se rozšíří o
a) ukazatele z úplného rozboru surové vody, které překračují více než 75 % limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; pokud se následnými analýzami po dobu 2 kalendářních roků prokáže pokles hodnoty pod 75 % limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., je možné v rámci kráceného rozboru ukazatel ze sledování vyloučit. Podmínkou je, že v daném kalendářním roce budou provedeny alespoň 2 analýzy,
b) ukazatele, které se rovnají nebo překračují hodnotu kategorie A 2 určenou při předchozí kategorizaci surové vody (podle přílohy č. 13 k této vyhlášce),
c) ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení a řízení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody; výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě poskytne jednotlivým provozovatelům vodovodů v elektronické a editovatelné formě příslušný správce povodí,
d) ukazatele, které významně kolísají v průběhu roku (výskyt sledovaného ukazatele ve dvou kategoriích, například sezónní změny).
Odběry vzorků a analýza v rozsahu kráceného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
Minimální rozsah kráceného rozboru surové vody
Tabulka č. 2
Pořadové číslo ukazatelePořadové číslo  z úplného rozboru (tab. č. 1)UkazatelZkratkaJednotka1.1.Reakce vody (pH)pH2.2.Barva (po filtraci)mg/l Pt3.3.ZákalZZFn nebo ZFt4.4.Nerozpuštěné látky1)NL105mg/l5.5.TeplotaT°C6.6.KonduktivitaKmS/m7.7.Pach (druh, pokud lze)přijatelný/nepřijatelný8.8.DusičnanyNO3-mg/l9.9.DusitanyNO2-mg/l10.10.Amonné iontynh4+mg/l11.13.Železo celkovéFemg/l12.14.ManganMnmg/l13.15.Hliník1)AImg/l14.31.SíranySO42-mg/l15.32.ChloridyCl-mg/l16.34.FosforečnanyPO43-mg/l17.40.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l18.41.Celkový organický uhlíkTOCmg/l19.43.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l20.44.VápníkCamg/l21.45.HořčíkMgmg/l22.46.Huminové látky1)HLmg/l23.47.Absorbance při 254 nm1)A1 25424.48.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK 4,5mmol/l25.49.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK 8,3mmol/l26.50.Escherichia coliE coliKTJ/100 ml27.51.Intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100 ml28.52.Mikroskopický obraz:  Počet organismůPOjedinci/ml29.53.Abioseston%30.59.Somatické kolifágyPTJ/100 ml
1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a pouze při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22, nejméně však jednou za šest let.
Poznámky k ukazatelům tabulky č. 2:
K ukazatelům č. 17 a 18: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.
K ukazateli č. 23: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.
K ukazateli č. 30: Tento ukazatel se stanoví, pokud to vyplyne z posouzení a řízení rizik podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je-li zjištěna přítomnost v surové vodě v koncentraci > 50 PTJ/100 ml, provede se rozbor po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy. Toto prověření snížení hodnoty log odstranění v rámci technologie úpravy vody se provede jednorázově a v případě, že dojde ke změně technologie.
3. PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ VODY A VODY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI
Provozní rozbory vody slouží především k technologickému řízení provozu. Rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy nebo podle výstupů z posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Při provádění provozních rozborů provozovatel zohlední tyto podmínky:
a) součástí provozního rozboru je monitorování ukazatele zákalu s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzikálního odstraňování nečistot filtračními procesy v souladu s referenčními hodnotami a četností kontrol uvedenými v tabulce č. 6 v části 4; stanoví se v případě, že technologický stupeň úpravy zahrnuje filtraci,
b) pro analýzy je možné používat i mobilní analytické soupravy, pokud zajišťují požadovanou mez stanovitelnosti a nejistotu měření,
c) provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů; funkčnost kontinuálních analyzátorů musí být pravidelně a prokazatelně ověřována,
d) výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a podle doporučení výrobce,
e) odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace, ale musí se prokázat, že výsledky jsou stanoveny s požadovanou mezí stanovitelnosti a nejistotou měření,
f) technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie.
V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory. Výběr z typických ukazatelů a rozšíření o další ukazatele, které jsou potřebné k řízení provozu, určuje provozovatel v závislosti na způsobu a složitosti technologie úpravy vody podle výstupů z posouzení a řízení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo podle výstupů z posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Typické ukazatele provozních rozborů vody
Tabulka č. 3
Povrchová vodaPodzemní vodaTeplota° CTeplota° CReakce vody (pH)Reakce vody (pH)Chemická spotřeba kyslíku manganistanem nebo  celkový organický uhlíkmg/lŽelezomg/lKyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/lManganmg/lHliník 1)mg/lFormy oxidu uhličitého3)mg/lŽelezo 1)mg/lChemická spotřeba kyslíku manganistanem nebo  celkový organický uhlíkmg/lManganmg/lVybrané mikrobiologické a biologické ukazateleVybrané mikrobiologické a biologické ukazatele2)ZákalNTUZákalNTUDezinfekční činidlo4)mg/lDezinfekční činidlo4)mg/l
1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.
2) Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody se musí provádět v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.
3) V případě kolísání, například z důvodu míšení více zdrojů.
4) Stanoví se zbytkové desinfekční činidlo v případě chemické desinfekce vody.
Ukazatele provozních rozborů vody se stanovenou referenční hodnotou
Č.UkazatelJednotkaReferenční hodnota1Somatické kolifágyPTJ/100 ml50 (v případě surové vody)2ZákalNTU0,3 NTU v 95 % vzorků a žádný nepřesahující 1 NTU
Poznámky:
1. Při překročení referenční hodnoty je nutné posoudit účinnost úpravy vody po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy. Toto posouzení se provede jednorázově v případě, že dojde ke změně technologie.
2. Hodnota zákalu platí za technologickým stupněm filtrace. Nejistota měření by měla být odhadnuta v souladu s normou EN ISO 7027 nebo s jinou rovnocennou standardní metodikou na úrovni 1,0 NTU (jednotky nefelometrického měření zákalu).
ČÁST 3
ROZBORY PITNÉ VODY
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Tato kontrola může být doplněna o provozní rozbory.
PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY
1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu provozního rozboru slouží k technologickému ověření řádného provozu distribuční sítě, nebo k ověření správnosti a účinnosti zásahů do distribuční sítě, ke kontrole čištění vodojemů a ke kontrole účinnosti opatření po stavebním zásahu.
2. Četnost a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti), podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a podle konkrétních nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto rozbory zabezpečují ověření řádného provozování distribuční sítě.
3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti.
4. Vzorky vyrobené upravované vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravy vody během ustáleného provozu.
5. Vzorky vody bez úpravy se odebírají na přítoku do vodovodních řadů během ustáleného provozu.
6. V případě přerušovaného provozu zdroje bez úpravy nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo z distribuční sítě.
7. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, pokud zajišťují požadovanou mez stanovitelnosti a nejistotu měření.
8. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů se pravidelně a prokazatelně ověřuje.
9. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a dle doporučení výrobce.
10. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
ČÁST 4
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ
A) SUROVÁ VODA
Minimální četnost sledování surové vody v rozsahu úplného, kráceného a provozního rozboru je uvedena v tabulce č. 4 a 5.
V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, pak četnosti uvedené v tabulce č. 4 a 5 představují četnosti rozborů výsledné směsi surové vody.
Pokud se odebírá více vzorků za rok podle tabulky č. 4 a 5, odběr vzorků musí být rovnoměrně rozdělen v roce.
Pokud některý z parametrů kráceného rozboru surové vody podle tabulky č. 2 trvale v průběhu kalendářního roku vykazuje hodnotu nižší než 0,3 MH, respektive NMH pro pitnou vodu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, lze parametr sledovat s nižší četností, minimálně však jednou za 3 roky.
DOPORUČENÁ A MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU UPRAVOVANOU
Tabulka č. 4
Četnost /rokObjem vody vyrobené m3/den (stanoví se dle předchozího kalendářního roku)provozní rozbor (tab. č. 3) Doporučená četnost a dále podle xkrácený rozbor (tab. č. 2) Minimální četnostúplný rozbor  (tab. č. 1) Minimální četnost  pro upřesnění kategoriedo 100x1x101 – 1 0006211 001 – 4 00026414 001 – 10 000268110 001 – 20 00010412220 001 – 30 000365122nad 30 000x244
Poznámka:
x = Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedenými podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, minimálně však 1x za 6 let.
V rámci úplného rozboru s četností nižší než 4x se doporučuje střídat roční období.
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU BEZ ÚPRAVY
Tabulka č. 5
V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji.
Četnost /rokObjem vody vyrobené  m3/denkrácený rozbor (tab. č. 2)úplný rozbor  (tab. č. 1)do 1001x101 – 1 000211 001 – 4 000414 001 – 10 0008110 001 – 20 00012120 001 – 30 000121nad 30 000xx
Poznámka:
x = Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, minimálně však 1x za 6 let.
V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období.
B) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI
Četnost provozních rozborů ve stanovených místech kontroly mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. Součástí provozních rozborů je monitorování ukazatele zákalu s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzikálního odstraňování nečistot filtračními procesy v souladu s referenčními hodnotami a četností kontrol uvedenými v následující tabulce (nevztahuje se na zdroje podzemní vody, kde je zákal způsoben přítomností železa a manganu).
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ K PROVOZNÍMU SLEDOVÁNÍ ZÁKALU
Tabulka č. 6
Objem vody vyrobené v m3/denProvozní rozbor≤ 1 000týdně> 1 000 až ≤ 10 000denně> 10 000průběžně
Poznámka:
Minimální lhůta pro uchovávání dat je 3 roky.
C) VYROBENÁ PITNÁ VODA, V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U SPOTŘEBITELE
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod písmeny d), e), f) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí v souhrnu v definované četnosti podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
ČÁST 5
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku, typ vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Laboratoř, která provádí úplné a krácené rozbory surové a pitné vody, se prokazuje platným osvědčením o akreditaci, nebo je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle
a) překročení počtu hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená hodnota) podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu; pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody,
b) počtu nevyhovujících vzorků (nevyhovující vzorek je ten, ve kterém alespoň jeden ukazatel ve vzorku překračuje limitní hodnoty podle typu: mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota) podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu,
c) počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli typu NMH.
4. Technické ukazatele, které nemají určen hygienický limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti). Zdravotně významné ukazatele, které mají překročenou stanovenou směrnou hodnotu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo nemají tímto předpisem určen hygienický limit, se hodnotí podle limitu určeného orgánem ochrany veřejného zdraví.
5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají po dobu 5 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.
6. Výsledky provozních rozborů surové vody a výsledky rozborů pitné vody, včetně informací o zdroji surové vody za poslední dva roky musí být na vyžádání poskytnuty zpracovatelům posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru prováděného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
ČÁST 1
MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
PRO ODPADNÍ VODU ČIŠTĚNOU:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozbory),
c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.
PRO ODPADNÍ VODU NEČIŠTĚNOU:
Odtok z volné výusti odpadních vod do vodního recipientu.
ČÁST 2
MINIMÁLNÍ ROZSAHY ROZBORŮ
A) ZÁKLADNÍ ROZBOR
UkazatelSymbolJednotkaBiochemická spotřeba kyslíkuBSK5mg/lChemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodouCHSKCrmg/lNerozpuštěné látky sušenéNLmg/l
B) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR)
UkazatelSymbolJednotkaAmoniakální dusíkN – NH4 +mg/lCelkový dusíkNcelk.mg/lCelkový fosforPcelk.mg/l
C) PROVOZNÍ ROZBOR
Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, z nichž provozovatel vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.
D) ROZŠÍŘENÝ ROZBOR
Rozšířený rozbor obsahuje další ukazatele, které jsou uvedeny zvláště v povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizačního řádu, a které mohou mít vliv na čistící efekt ČOV. Týká se to zvláště ukazatelů: rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalších ukazatelů uvedených v příloze č. 15 této vyhlášky.
ČÁST 3
MINIMÁLNÍ ČETNOST ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD
A) MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY NA PŘÍTOKU A ODTOKU35)
MÍSTA ODBĚRŮ:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) odtok z čistírny odpadních vod,
c) odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z volné výustě.
Tabulka č. 1
Velikost čistírny odpadních vod  Počet připojených ekvivalentních obyvatel (EO)Minimální typ odběru vzorku, rozsah a četnost kontrol počet/ rokTyp ATyp BTyp CBSK5 CHSKCr NLN – NH4 + Ncelk  PcelkBSK5 CHSKCr NLN – NH4 + Ncelk  PcelkBSK5 CHSKCr NLN – NH4 + Ncelk  Pcelk< 50021500 – 2 000422 001 – 5 000445 001 – 10 0006610 001 – 50 0001212□ nad 50 0002626
Další ukazatele:
Rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuť (Hg), kadmium (Cd):
V případě, že tyto ukazatele nejsou uvedeny v povolení k vypouštění odpadních vod, určí provozovatel ukazatele a četnost jejich sledování podle konkrétního stavu v lokalitě.
Typ vzorku:
Typ A – 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.
Typ B – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod.
Typ C – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru vzorku.
Poznámka:
Vodoprávní úřad podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví pro vypouštění odpadních vod mimo jiných podmínek četnosti a rozsahy rozborů vypouštěných (případně přitékajících) odpadních vod, které je nutné plnit. V případě, že vodoprávní úřad stanoví vyšší četnosti odběru, vyšší typ odběru vzorku a větší rozsah ukazatelů než jsou uvedeny v tabulce č. 1 této kapitoly, platí údaje z povolení vypouštění odpadních vod.
B) PROVOZNÍ ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKU
MÍSTA ODBĚRU:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) odtok z čistírny odpadních vod
Tabulka č. 2
Velikost čistírny odpadních vod-počet připojených ekvivalentních obyvatelČetnost sledování vybraných ukazatelů / rok< 500x500 – 2 000x2 001 – 5 000x5 001 – 10 000610 001 – 50 00012□ nad 50 00026
x) Četnost určí provozovatel podle potřeby provozu.
ROZSAH ROZBORU:
Vybraný ukazatel provozovatelem podle složitosti provozu a technologie čištění (obvykle CHSK, BSK, pH, NL, N-NH4)
Typ vzorku:
Obvykle Typ A – 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
Vzorek Typ A je možno nahradit provozním on-line měřením, případně i prostým vzorkem
Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem v určitém místě a čase.
C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI STUPNI
1. Četnost a rozsah provozních rozborů, technologické zkoušky mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.
2. Odběrná místa pro provozní rozbory mezi jednotlivými stupni:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (např. za sedimentací),
c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod,
d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.
3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako prostý vzorek, popřípadě dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného zařízení.
D) PROVOZNÍ ROZBORY – KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Četnost a rozsah provozních rozborů určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod, technologického vybavení a složitosti technologie.
ČÁST 4
KALY Z PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro pravidelnou kontrolu ČOV se zjišťují
a) rizikové prvky: arsen, olovo, kadmium, rtuť, zinek, měď, chrom, nikl,
b) obsah sušiny, ztráta žíháním.
Tabulka č. 3
MINIMÁLNÍ ČETNOST ANALÝZ KALU
Počet připojených ekvivalentních obyvatelPočet rozborů za rokdo 500x501 – 5 000x5 001 – 25 000225 001 – 100 0004nad 100 0004
x) Četnost určí provozovatel podle produkce kalu minimálně 1x za rok.
Pro účely dalšího nakládání s kalem se postupuje v souladu se zákonem o odpadech.
ČÁST 5
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE
1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru. Dále jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod pro účely této vyhlášky a kontroly plnění povolení k vypouštění odpadních vod (§ 38 odst. 4 vodního zákona) mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře) podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle povolení k vypouštění odpadních vod; toto hodnocení zahrnuje:
- dodržení emisních standardů tj. limitních koncentrací určených v povolení k vypouštění odpadních vod,
- dodržení přípustné minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) určených v povolení k vypouštění odpadních vod,
- počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních vod nebo při vypouštění znečištěných odpadních vod (volná výusť),
- bilančních hodnot a koncentračních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod, určených v povolení k vypouštění odpadních vod,
- bilančních a koncentračních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod určených v povolení k vypouštění odpadních vod.
4. Protokoly podle bodu 1 je možné vést i v elektronické podobě a uchovávají se po dobu 5 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
 
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
I. BYTOVÝ FOND
Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě.
V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy.
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy).
Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:
V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m3 se množství nevypouštěných vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30m3, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci.
V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.
II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY
a) je uvedena základní potřeba vody – ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;
b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;
c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.
kancelářské budovy
(bez stravování)
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok4.WC, umyvadla8 m35.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda14 m36.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování18 m3
školy
(bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok7.WC, umyvadla3 m38.WC a tekoucí teplá voda5 m3
mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)
na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok9.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda8 m310.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování16 m3
III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
(směrná čísla pouze pro ubytování)
na jedno lůžko za rokhotely a penziony11.většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou45 m312.většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě23 m313.restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 +39,40 a 41+42 a 43.14.pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:denní připouštění bazénu10 m3sauna, welnes10 m3V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny15.většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou25 m316.v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě15 m317.stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41.stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužné)na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok18.dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla3 m319.vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla8 m320.bufet, občerstvení1 m3
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
na 1 pracovníka v denním průměru za rokzdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace21.na jednoho pracovníka18 m3lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice22.na jednoho pracovníka18 m3zubní střediska s celoročním provozem, ordinace23.na jednoho pracovníka20 m3ošetřovaná osoba24.na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok2 m3rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna25.na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení26.na jednoho pracovníka18 m3na jedno lůžko za roknemocnice  (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)27.na jedno lůžko50 m3léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců  (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)28.na jedno lůžko45 m3
V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem (vybavení WC, umyvadla)při plné obsazenosti za rok29.na jedno sedadlo a jedno představení denně1 m3přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea  (vybavení WC, umyvadla)na jednoho stálého pracovníka za rok30.14 m3na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok31.na jednoho návštěvníka2 m3tělocvična, sportoviště, fitness centrum  (vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok32.na jednoho návštěvníka20 m3na 1 hřiště za rok33.kropení antukových hřišť krytých230 m334.kropení antukových hřišť nekrytých460 m3na 100 m2 za provozní den35.kropení travnatých hřišť20 m3za rok36.golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje22 500 m3na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok37.WC, umyvadla1 m3Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.zimní stadion38.pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)
VI. RESTAURACE, VINÁRNY
(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)
Restaurace, vinárny, kavárnyna jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok  (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)39.pouze výčep50 m340.výčep, podávání studených jídel60 m341.výčep, podávání studených jídel a teplých jídel80 m3Vybavení na mytí skla: (připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)42.výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu450 m343.mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu60 m3
VII. PROVOZOVNY
na jednoho pracovníka v jedné směně za rokprovozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě44.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda18 m345.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování26 m346.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny30 m3holičství a kadeřnictvína jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok  (zahrnuje i zákazníky)47.v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou50 m3samostatné prádelny (zakázkové)48.na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)1 m349.na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46
VIII. PRODEJNY
prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketůna jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok50.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda18 m3prodejna ryb, drůbeže a zvěřinyna jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok51.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda20 m352.na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)34 m3na 100 kg živých ryb53.prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb6 m3potravinářské výrobny místního významu  (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok54.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování26 m3Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.
IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ
hospodářská zvířatana jeden kus v průměru za rok55.dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů36 m356.býk18 m357.tele, ovce, koza, vepř6 m358.prasnice8 m359.kůň14 m360.pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)1 m3drůbežna 100 kusů v průměru za rok61.slepice, perličky11 m362.husy, kachny, krůty36 m3
X. ZAHRADY
v průměru za rok63.venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m216 m364.sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m23 m365.pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti12 m366.průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu
XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ
v průměru za rok67.osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání) - předpokládá se mytí 10 x ročně1 m3Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY
ČÁST 1
UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU
Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).
Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.
POVRCHOVÁ VODA
Tabulka č. 1a
Pořadové čísloUkazatelJednotkaA1A2A3meznímeznímezní1.Reakce vody (pH)pH6,5-9,55-6,5 9,5-10< 5 nebo < 102.Barva po filtracimg/l Pt201002003.Nerozpuštěné látky suš.mg/l104.Teplota°C2025255.1)KonduktivitamS /m1251251256.Pachpřijatelnýnepřijatelný7.Dusičnanymg/l5050508.Fluoridymg/l1,51,51,59.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l0,010,020,0310.Železo celkovémg/l0,21211.Manganmg/l0,050,51,512.Měďmg/l0,0500,0500,113.Zinekmg/l35514.Bormg/l11115.Beryliumμg/l22216.Niklmg/l0,0200,0300,03017.Arsenmg/l0,0100,0100,02018.Kadmiummg/l0,0050,0050,00519.Chrom veškerýμg/l25505020.Olovoμg/l5255021.Selenμg/l10101022.Rtuťμg/l11123.Kyanidy celkovémg/l0,050,050,05241)Síranymg/l25025025025.1)Chloridymg/l10010025026.Tenzidy aniontovémg/l0,20,20,527.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,10,10,128.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)μg/l0,10,10,229.Pesticidní látky celkemμg/l0,50,50,530.Chemická spotřeba  kyslíku manganistanemmg /I3101531.Amonné iontymg/l0,51332.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l571033.Huminové látkymg/l2,55,08,034.Escherichia coliKTJ/100 ml505 00050 00035.Termotolerantní  koliformní bakterieKTJ/100 ml20200020 00036.Intestinální (střevní) enterokokyKTJ/100 ml20100010 00037.Mikroskopický obrazjedinci/ml503 000 5002)10 000 1 0002)38.Pesticidní látkyμg/l0,10,10,539.Hliníkmg/l0,21,02,040.Bisfenol Aμg/l2,52,52,541.PFAS sumaμg/l0,10,10,142.Benzo(a)pyrenμg/l0,010,010,0143.Uranμg/l151616
1) U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací.
2) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou nebo vícestupňovou úpravou.
Poznámky k tabulce č. 1a:
M - mezní, povinné hodnoty.
1. Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných látkách, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň >5 při stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON).
2. Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
3. Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 μg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).
4. Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
5. Ukazatel pořadové číslo 29 (pesticidní látky celkem): je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů, tj. všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v surové vodě vyskytovat.
6. Ukazatel pořadové číslo 38 (pesticidní látky): sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody. Limitní hodnota platí pro každou jednotlivou pesticidní látku s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 μg/l. Pro zjištěné relevantní metabolity platí limitní hodnota stejná jako pro pesticidní látky – 0,1 μg/l respektive 0,5 μg/l.
7. Ukazatel pořadové číslo 41: „PFAS suma“ se rozumí suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin, které se považují v pitné vodě za rizikové, tj. zejména perfluorobutanová kyselina (PFBA), perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorohexanová kyselina (PFHxA), perfluoroheptanová kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová kyselina (PFNA), perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA), perflurododekanová kyselina (PFDoDA), perflurotridekanová kyselina (PFTrDA), perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS), perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS), perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS), perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), perfluorononansulfonová kyselina (PFNS), perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS), perfluoroundekansulfonová kyselina, perfluorododekansulfonová kyselina, perfluorotridekansulfonová kyselina. Vybrané látky se sledují tehdy, pokud při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, příslušný správce povodí dospěje kzávěru, že je pravděpodobný výskyt vybraných látek v daném zdroji vody, respektive pokud se prokáže v rámci monitoringu kvality podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle vodního zákona překročení 30% limitní hodnoty pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro tento parametr. Vybrané látky se sledují odokamžiku předání informace o jejich pravděpodobném výskytu, respektive předání výsledku monitoringu správcem povodí.
8. Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Laboratoře, které používají jiné metody, musí doložit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce.
PODZEMNÍ VODA
Tabulka č. 1b
UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU
Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu s výjimkou dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:
UkazatelJednotkaA1A2A3Železomg/l0,2520Manganmg/l0,051,02,0Sulfanmg/lplatí limity pachuplatí limity pachuplatí limity pachu
ČÁST 2
STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY
Tabulka č. 2
Pro kategoriiTypy úpravA1Úprava surové vody s případnou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti.A2Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, mikrofiltraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování, iontovou výměnu, infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.A3Úprava surové vody vyžaduje dvou nebo vícestupňovou úpravu vody, která se skládá z prvního separačního stupně (sedimentace, koagulace, flotace), filtrace na vhodném filtračním materiálu a z dalších vhodných technologických procesů, např. ozonizace, AOP (pokročilé oxidační procesy), sorpce na granulovaném aktivním uhlí, membránová separace, případně jejich kombinací. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné se použijí mimořádně za podmínky dodržení požadavků uvedených v § 14 odst. 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.Vyšší koncentrace než jsou uvedeny pro kategorii  A3Podle § 13 odst. 2 zákona lze výjimečně vodu této jakosti odebírat pro výrobu pitné vody za předpokladu, že bude aplikován postup úpravy vody, který zajistí dosažení jakosti vyráběné vody v souladu s požadavky právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Využití takového zdroje vody a technologie úpravy vody musí být v tomto případě projednána s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a upravitelnost musí být ověřena zkouškou upravitelnosti této vody podloženou laboratorní, poloprovozní nebo provozní zkouškou a zkušebním provozem v délce minimálně 6 měsíců pro ověření dostatečné účinnosti úpravy vody. Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody.
Poznámka:
Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (například typ úpravy A1 pro kategorii A2). Aplikace uvedených úprav jednotlivých kategorií surové vody a jejich účinnost musí být ověřena zkouškou upravitelnosti této vody podloženou laboratorní, poloprovozní nebo provozní zkouškou, jejíž trvání musí být prokázáno požadovanou účinností úpravy vody.
ČÁST 3
ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ
1. Základní zařazení nového zdroje surové vody
a) základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a 1b, a to s četností odběru minimálně 12 vzorků v průběhu 2 let (§ 22 odst. 4 a 5),
b) surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95 % odebraných vzorků,
c) každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie; výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele,
d) je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3,
e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.
2. Upřesnění kategorie
a) stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst. 6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce; k hodnocení budou použity výsledky všech krácených a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce; v každém případě je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly zařazení do kategorie A3 a horší než A3,
b) ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a tato je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací),
c) pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v odstavci 1 písm. b) a c),
d) pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.
3. Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:
a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek,
b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přirozenému obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3; přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené; zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie,
c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, nasycení kyslíkem; odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů,
d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1, popřípadě A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory; pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.
4. Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.
5. V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.
6. Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky č. 1b této přílohy.
ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k značnému kolísání jakosti surové vody nelze v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných ukazatelů podle vztahu:
Iu,p =Iu1 a100+Iu2 b100 + Iu3 c100+ Iu4 d100 ,
kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a kde d je četnost výskytu ukazatele v procentech větší než v kategorii A3.
2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (Iu1= 1, Iu2= 2, Iu3= 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je Iu4= 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.
3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY
Dále uvedené ukazatele se vztahují k ukazatelům v části 1 přílohy č. 13
MEZE STANOVITELNOSTI A NEJISTOTA MĚŘENÍ
UkazatelJednotkaMez stanovitelnosti1)+/-  Nejistota měření2) (%  kromě  PH)1.Reakce vody (PH)0.2  abs.h.2.Barva (po  filtraci)mg/l Pt530%3.Nerozpuštěné látkymg/l325%4.Teplota°Cx10%5.KonduktivitamS/m520%6.Pachpřijatelný/ nepřijatelný7.Dusičnanymg/l320%8.Fluoridymg/l0,220%9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny(AOX)mg/l0,0140%10.Železo celkovémg/l0,0525%11.Manganmg/l0,0130%12.Měďμg/l1030%13.Zinekmg/l0,0130%14.Bormg/l0,0525%15.Beryliumμg/l5030%16.Niklmg/l0,00130%17.Arsenμg/l130%18.Kadmiumμg/l0,530%19.Chrom veškerýμg/l130%20.Olovoμg/l130%21.Selenμg/l130%22.Rtuťμg/l0,230%23.Kyanidy celkovémg/l0,01030%24.Síranymg/l1020%25.Chloridymg/l1020%26.Tenzidy aniontovémg/l0,0225%27.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,140%28.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)μg/l0,0240%29.Pesticidní látky celkemμg/lviz požadavky pro jednotlivé pesticidní látky30.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l0,520%31.Amonné iontymg/l0,0520%32.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l120%33.Huminové látkymg/l0,530%34.Escherichia coliKTJ/100mlxx35.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100mlxx36.Intestinální (střevní) enterokokyKTJ/100mlxx37.Mikroskopický obrazjedinci/mlxx38.Pesticid jednotlivýμg/l0,0140%39.Hliníkmg/l0,00530%40.Bisfenol Aμg/l140%41.PFAS sumaμg/l0,0340%42.Benzo(a)pyrenμg/l0,00240%
1) Mez stanovitelnosti je stanovený násobek meze detekce v koncentraci určujícího prvku, který může být přiměřeným způsobem určen s přijatelnou úrovní přesnosti (pravdivosti a preciznosti). Mez stanovitelnosti lze vypočítat za použití příslušné normy nebo vzorku a lze ji získat na základě nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku.
2) Nejistota měření je nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k = 2) je procento limitních hodnot uvedených v tabulce nebo lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni limitní hodnoty. Nelze-li dosáhnout požadované úrovně nejistoty měření, měla by být zvolena nejlepší dostupná metoda s nejistotou měření do 60 %.
Poznámky:
x - Charakteristiky metody nejsou stanoveny.
K ukazateli 23: Příslušná metoda stanoví celkový obsah kyanidů ve všech formách.
K ukazateli 29: Pracovní charakteristiky metod pro jednotlivé pesticidy jsou orientační, protože je nelze ve všech případech dosáhnout. U některých pesticidů lze dosáhnout nejistoty měření na úrovni pouhých 30 %, u řady pesticidů mohou být povoleny vyšší hodnoty, a to až do 80 % limitní hodnoty.
K ukazateli 41: Uvedené platí pro jednotlivou látku.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází zejména z celkové bilance znečištění odpadních vod, které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu, k ohrožení jakosti povrchové vody definované přílohou č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, nebo ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.
2. Pro vypracování kanalizačního řádu jsou v níže uvedené tabulce uvedeny orientační koncentrační limity vybraných ukazatelů pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace, které mohou být čištěny společně se splaškovými odpadními vodami v obvyklých provozech čistíren městských odpadních vod. Pro určení výše limitů je nutné vzít v úvahu také množství těchto vypouštěných průmyslových odpadních vod.
3. Při stanovení vybraných ukazatelů a dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů do kanalizace, se postupuje v souladu s postupy uvedenými v české technické normě ČSN 75 6406.
4. Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod a odpadních vod se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů v lokalitě v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění do recipientu může vlastník nebo provozovatel kanalizace s ohledem na emisní standardy, které jsou podle charakteristiky výrobní činnosti stanovené v jiném právním předpisu1), a na normy environmentální kvality1) navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu.
5. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek podle § 39 odst. 3 vodního zákona je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu.
6. Uvedené koncentrační limity v následující tabulce mohou být vlastníkem kanalizace zvýšeny, případně sníženy na omezenou dobu stanovenou v kanalizačním řádu, a to zvláště s ohledem na stávající zatížení vybudované čistírny odpadních vod a její čistící efekt. U zařízení podle zákona o integrované prevenci platí pro ukazatele, které jsou upraveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách, emisní limity maximálně do výše hodnot stanovených v těchto rozhodnutích.
7. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro příslušné míry znečištění všech napojených vod do kanalizace a do čistírny odpadních vod.
8. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v následující tabulce se používají při výpočtu zvýšených nákladů na čištění odpadních vod smlouvou povoleného znečištění nad orientační přípustné míry znečistění.
VYBRANÉ UKAZATELE PRO STANOVENÍ ORIENTAČNÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PRO VYPOUŠTĚNÉ PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE A JEJICH KONCENTRAČNÍ LIMITY
UkazatelSymbolKoncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku1)mg/lReakce vodypH6,0 – 9,0TeplotaT40° CBiochemická spotřeba kyslíkuBSK5800Chemická spotřeba kyslíkuCHSKCr1600Nerozpuštěné látkyNL500Dusík amoniakálníN- NH4+45Dusík celkovýNcelk.60Fosfor celkovýPcelk.10Rozpuštěné anorganické soliRAS2500Kyanidy celkovéCN-celk.0,2Kyanidy toxickéCN-tox.0,1Uhlovodíky C 10 – C 40C10-C4010Extrahovatelné látkyEL80Tenzidy aniontovéPAL-A10RtuťHg0,05MěďCu1,0NiklNi0,1Chrom celkovýCrcelk.0,3Chrom šestimocnýCr6+0,1OlovoPb0,1ArsenAs0,2ZinekZn2KadmiumCd0,1Salmonella spp.2)negativní nález
1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.
2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE
Druh plochyplocha v m2odtokový součinitelredukovaná plocha v m2 (plocha krát odtokový součinitel)ABCDEFSoučet redukovaných ploch:Dlouhodobý srážkový normál* :........ mm/rok, tj. .......... m3/(m2 * rok)Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3= součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál* v m3/(m2 * rok).
*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál vdaném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.
Odtokové součinitele podle druhu plochy
a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,9.
b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,6**
c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,4.
d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,3**.
e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,1**.
f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,05.
** Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 l*s-1*m-2 po dobu 15 minut ze vzorce C=Q/(r*A). Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.
Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO
A. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:
1. Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkový počet kategorií.
U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m3/h], u přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m3/rok].
2. Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.
3. Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:
Si=k+a×Uib,
kde i = 1, ... n.
4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si.
Poznámka:
Konstanta k je daná Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům.
5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu 0,5 < b < 2.
Poznámka:
Zvolí-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 velkým odběratelům.
6. Vypočte se koeficient a ze vzorce:
a=S1-kU1b
7. Pevné složky (Si+1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou:
Si+1=k+a×Ui+1b
B. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.)
SS=Qs×JSS-DSS
sScelková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok
Qscelkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m3/rok
JSSjednosložkové stočné v Kč/m3
DSSdvousložkové stočné v Kč/m3.
C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru
Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit:
∑i=1ni≤m×N+Z
pipočet odběrů v jednotlivých kategoriích
m% stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)
Nekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/rok
Zpřiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/rok.
Poznámka: Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit k, resp. b. Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k a b.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:
A. Právnická osoba:
Název, popřípadě obchodní firma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Plátce DPH:
Osoba oprávněná jednat za vlastníka:
B. Fyzická osoba:
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa sídla nebo místa hlášeného pobytu:
2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:
4. Způsob evidence tvorby a čerpání prostředků obnovy v účetní evidenci a čísla bankovních účtů, na kterých je rezerva finančních prostředků na obnovu uložena:
Tabulka č. 1 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací:

Tabulka č. 2 Rezerva finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací - tvorba, čerpání, dluh (v Kč)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t)
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
Tabulka č. 1
 
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
Tabulka č. 2
 
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
Tabulka č. 3
 
Kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné pro rok XXXX+1 (t+1) při použití dvousložkové formy vodného a stočného.
Tabulka č. 4

Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 5
 
Kalkulace přiměřeného zisku propachtovatele/pronájemce ve vodném a stočném
Tabulka č. 6

Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
ČLENĚNÍ KALKULAČNÍCH A OSTATNÍCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI KALKULACI CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
Tabulka č. 1
ŘádekPoložkaObsahPoznámka1234I.Příjemce vodného a stočnéhoNázev subjektu, který je prodávajícím ve smyslu zákona o cenách, například ten, který inkasuje od odběratelů platby za vodné a za stočné.II.Provozovatel -název a IČONázev subjektu, který má povolení k provozování infrastruktury uvedené v rozhodnutí příslušného krajského úřadu. IČO uvedeného subjektu.III.Vlastník - název a IČOVlastník infrastruktury vodovodů a kanalizací k jehož provozování má subjekt povolení v řádku II. IČO uvedeného subjektu.Uvádí se všichni vlastníci a spoluvlastníci infrastruktury v daném roce.IV.Formulář A až G a rok„Formulář A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX (t)“. „Formulář B - Výpočet ceny mezi provozovateli případně i mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, u pitné vody předané a odpadní vody převzaté se pro výpočet ceny pro vodné nebo ceny pro stočné roku XXXX (t) použije řádek H nebo I. U Formuláře B se doplní IČO subjektu nebo subjektů, kterým je pitná voda za vypočtenou cenu dodávána, po případě, od kterých je odpadní voda přebírána. „Formulář C - jednotkové náklady pro zdroj pitné vody roku XXXX (t)“, pro výpočet se použije objem vody vyrobené. „Formulář D - jednotkové náklady pro dopravu pitné vody roku XXXX (t)“. „Formulář E - jednotkové náklady dopravy odpadních vod roku XXXX (t)“. „Formulář F - jednotkové náklady čištění odpadních vod roku XXXX (t)“, pro výpočet se použije řádek G. Formulář G - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX (t)“ pro případy, kdy je voda dodaná/odvedená pro své vlastní zařízení, tj. příjemce je zároveň odběratelem. Poznámka: Formuláře se liší pouze v druhu v návaznosti na kalkulaci nákladů resp. ceny k vykazované jednotce, nikoliv ve formě zpracování.Formuláře A až G se zpracovávají i v případě, že je voda dodávána resp. odváděna zdarma, tedy s nulovou cenou. Pro výpočet cen pro vodné a cen pro stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi provozovateli je žádoucí znát Dílčí jednotkové náklady zdrojů pitné vody, dopravy pitné vody, dopravy odpadních vod a čistíren odpadních vod. Tyto údaje, za zdroje pitné vody a čistírny odpadních vod jsou povinné pro vybrané údaje provozní evidence VÚPE. Jedná se o formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci Porovnání nezasílají na Ministerstvo zemědělství, ale ukládají se a slouží provozovateli a kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C a F se uvádí do VÚPE. Formulář G slouží k výpočtu ceny vody dodané resp. odvedené související s jinou činností příjemce vodného a stočného. Jedná se například o zásobování vodou, popřípadě odvádění odpadních vod z například u příjemců typu: pivovar, nemocnice, armádní zařízení.V.Index 1 až xV případě dvou a více jednotlivých výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho vlastníka nebo provozovatele bude příslušné písmeno formuláře indexováno pořadovým číslem příslušné ceny pro vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná písmena formulářů pak budou součtovými formuláři. Vyplňuje se pořadové číslo jednotlivých výpočtů cen.VI.IČPE související s cenouIdentifikační číslo provozní evidence, která je zahrnuta nákladově do předmětného výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočnéIČPE obsahují i IČME. IČME = identifikační číslo majetkové evidence.VII.Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFOAdekvátní roční potřeba peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací pro daný rok podle přílohy č. 18 - plán financování obnovy. Jedná se o podíl reprodukční ceny infrastrukturního majetku podle vybraných údajů provozní evidence a teoretické doby životnosti. Týká se pouze infrastrukturního majetku ve vlastnictví příjemce vodného a stočného.V případě IČPE vstupujících do více kalkulací, je třeba související prostředky obnovy rozpočítat podle rozvrhové základny použité pro rozpočtení souvisejících nákladů.VII.1Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)Prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací“ z vodného a stočného zpracovaného podle přílohy č. 18, řádku č. 8 nebo 16, umožňující obnovu. Týká se pouze infrastrukturního majetku souvisejícího s kalkulovanou cenou ve vlastnictví příjemce vodného a stočného.V případě IČPE vstupujících do více kalkulací, je třeba související prostředky obnovy rozpočítat podle rozvrhové základny použité pro rozpočtení souvisejících nákladů.VIII.Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME (mil. Kč)Uvádí se hodnoty majetku v reprodukční pořizovací ceně podle VÚME součtem cen všech majetků vodovodů a kanalizací zahrnutých vdaných VÚPE, viz řádek VI. k 31. 12. kalendářního roku předcházející rok sestavení kalkulace, tedy roku xxxx-2 (t-2) při zohlednění provedených změn v roce xxxx (t) nebo xxxx-1 (t-1). Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. V porovnání se ve sloupci Skutečnost použije hodnota k 31. 12. roku xxxx (t) a ve sloupci Kalkulace se použije hodnota z kalkulace ceny pro vodné/stočné. V případě, že se IČPE týká více kalkulací cen, je nutné jeho hodnotu rozdělit podle stejné rozvrhové základny, jako se dělí související náklady spojené s využitím tohoto majetku.Uvádí se u všech formulářů A, B a G, to znamená i indexovaných, v případě více cen odběratelských případně i více cen mezi provozovateli u jednoho provozovatele. Slouží k rámcové kontrole stanovené výše prostředků na obnovu generovaných v ceně pro vodné a ceně pro stočné.1.MateriálSkupina podpoložek - součet1.1- surová voda podzemní + povrchováNáklad na odebrané množství podzemní vody pro zásobování pitnou vodou nebo platba za nákup povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou.U podzemní vody se podle vodního zákona jedná o poplatek za odebrané množství podzemní vody a u vody povrchové se jedná o cenu za odběr povrchové vody.1.2- pitná voda převzatá/odpadní voda předaná k čištěníNáklad u vody pitné (si. 3) na nákup pitné vody od jiného provozovatele, nebo náklad u vody odpadní (si. 4) na převzetí odpadních vod k jejich převodu a čištění jinými provozovateli. Tyto náklady mohou vzniknout v rámci jednoho provozovatele mezi různými kalkulacemi.V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě složky. U formulářů podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se uvedou v komentáři IČO subjektů, od kterých byla pitná voda převzata a u odpadní vody, kterým byla předána1.3- chemikálieNáklad na nákup chemikálií spotřebovaných při výrobě a dodávce pitné vody (si. 3) a čištění odpadních vod (si. 4).Chemikálie pro chemické laboratoře se zahrnují do řádku 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii.1.4- ostatní materiálNáklady na materiál spotřebovaný při výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba vodoměrů s pořizovací cenou do 80 tis. Kč v závislosti na účetních pravidlech příslušné společnosti, například jednorázový nebo postupný odpis.Nezahrnují se náklady na materiál spotřebovaný při údržbě, opravách a obnově. Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v řádku 8. výrobní režie, nebo v rámci hodinových zúčtovacích sazeb při oceňování oprav infrastrukturního majetku - řádek 4.2 a 4.3.2.EnergieSkupina podpoložek - součet2.1- elektrická energieNáklady na elektrickou energii na objektech infrastrukturního majetku.Náklady na elektrickou energii v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie řádek 9. U provozních středisek se náklady zahrnují do výrobní režie - řádek 8. Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku včetně například zelených bonusů podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve znění pozdějších předpisů, se zahrnují do ostatních výnosů - řádek 7.2.2- ostatní energieNáklady na plyn, teplo, pohonné hmoty.Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie - řádek 9. U provozních středisek se náklady zahrnují do výrobní režie - řádek 8.3.Osobní nákladySkupina podpoložek - součet3.1- mzdové nákladyNákladem jsou veškeré mzdy včetně náhrady mezd a dále náklady vyplývající z dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce kromě nákladů zahrnutých do řádku 9.1.Do mezd se nezahrnují mzdy pracovníků provádějících opravy. V případě užití tak zvaného druhotného okruhu se mzdy zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku 4.2, 4.3 nebo 5.3 - obdoba externích služeb.3.2- osobní náklady dalšíNákladem je pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dále ostatní náklady v souladu s platnými pravidly cenové regulace. To vše ve vazbě na řádek 3.1 mzdové náklady. U dílčích formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v podílech.4.Ostatní přímé nákladySkupina podpoložek - součet4.1- odpisy infrastrukturního majetkuOdpisy zde uvádí vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací, pokud majetek nepronajali provozovateli. Především se jedná o obce a společnosti smíšené, to jsou vlastníci současně provozující vodovody a kanalizace. Provozní společnosti zde uvádějí odpisy v případě realizace technického zhodnocení infrastrukturního majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka infrastruktury, uvádí se i odpisy dalšího technického majetku, například odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, mechanizace atd., pokud je přímo přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi a není vykazována v rámci vnitropodnikových převodů.Neuvádí se zde odpisy provozního majetku - provozní a administrativní budovy ve vlastnictví provozovatele - ty se zahrnují do správní režie. Nezahrnují se odpisy dopravních a mechanizačních prostředků.4.2- opravy infrastrukturního majetku obnovujícíNáklady tvoří veškeré opravy s charakterem obnovy infrastrukturního majetku realizované ve vlastní režii i dodavatelsky v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se jedná nejen o hodnotu vlastních prací, ale i náklady související s náklady na materiál, dopravu a stavební mechanizaci. Vykazuje se zde obnova infrastrukturního majetku, pokud se o ní neúčtuje jako o investici, tedy například jako pořízení hmotného investičního majetku, technické zhodnocení.4.3- opravy infrastrukturního majetku ostatníJedná se o opravy, realizované v případě přerušení nebo omezení plynulého provozu, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, při nichž nedochází k prodloužení životnosti infrastrukturního majetku nebo jeho části. Jedná se o opravy, kterými dochází k udržení funkčního stavu v původní životnosti a nedochází k technickému a ekonomickému zhodnocení majetku, nemění způsob ani výše odpisu. Jedná se především o lokální opravy a opravy například injektáží, záplatou. Dále se zde uvádějí náklady související s pravidelnou údržbou a opravy přípojek umístěných ve veřejném prostranství4.4- pachtovné /nájemné infrastrukturního majetkuNákladem jsou finanční prostředky, které věcně a časově souvisí s propachtováním / pronájmem vodovodu a kanalizace v příslušném období.  Blíže viz tabulka č. 3 níže.5.Jiné provozní nákladySkupina podpoložek - součet5.1- poplatky za vypouštění odpadních vodNákladem jsou platby jak za vypouštěné znečištění, tak za množství vypouštěných odpadních vod podle jiného právního předpisu.Jedná se o poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle vodního zákona.5.2- ostatní provozní náklady externíNákladem jsou ostatní náklady, neuvedené v předchozích řádcích charakteru externích nákladů. Může se jednat například o likvidaci kalů externě, pojistné majetku, pojistné odpovědnosti, laboratorní služby externě, odečty a fakturace vodného a stočného externě, monitorování a čištění kanalizací externí, zahrnuje i pachtovné nebo nájemné provozního majetku, provozní náklady na externě, údržbu a opravy přípojek ve veřejném prostranství externě, dopravu externě a smlouvy o dílo.5.3- ostatní provozní náklady ve vlastní režiiNákladem jsou ostatní náklady neuvedené v předchozích řádcích, pokud mají charakter interních nákladů, včetně souvisejících osobních nákladů. Může se jednat například o laboratorní služby interně, odečty a fakturace vodného a stočného interně, monitorování a čištění kanalizací interně, zahrnuje provozní náklady na geografický informační systém interně, údržbu včetně materiálu a opravy přípojek ve veřejném prostranství interně. Spotřeba vody k čištění potrubí. Likvidace kalu, je-li realizována ve vlastní režii.6.Finanční nákladyÚroky z úvěrů hrazené po uvedení infrastrukturního majetku do užívání, úplaty spojené s účelovými úvěryTNezahrnují se úplaty za přijaté a odeslané platby a úroky z provozních úvěrů - zahrnují se do správní režie.7.Ostatní výnosyVýnosy za služby poskytované infrastrukturou, aniž by náklady byly vyčleněny. Například za čištění dovezených odpadních vod zpracování dovezeného kalu ze septiků, různé zpracování dovezeného kalu. Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku včetně například zelených bonusů.Uvádí se v záporné hodnotě.8.Výrobní režieNákladem jsou odpisy geografického informačního systému, vodoměrů s pořizovací cenou nad 80 tis. Kč a dále odpisy provozního majetku, opravy na budovách provozních středisek. Spotřeba energií a vody provozních středisek. Dále dopravní náklady a ostatní náklady spojené s provozními středisky, které mají charakter nepřímých nákladů a souvisejí s výrobními aktivitami.Opravy dopravních a stavebních prostředků mohou být vykazovány v rámci kilometrových nebo hodinových sazeb při opravách. Zahrnují se zde i opravy a odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud jsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k jejich účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku. Daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění spojené s provozem a výrobou, například daň z nemovitých věcí.9.Správní režieNáklady zahrnují osobní náklady ve smyslu položek 3.1 a 3.2 vedené ve správních činnostech. Dále zahrnují odpisy a opravy externí i vlastní na administrativních budovách ve vlastnictví provozovatele, spotřebu materiálů pro řízení a administrativní činnost, spotřebu el. energie, plynu, tepla a vody v administrativních budovách, nájemné z administrativních budov, náklady na spoje a výpočetní techniku, cestovné a dopravu k režijní činnosti, školení pracovníků vedených v režijních činnostech. Náklady na správní režii se uvádějí v podílu, v jakém se zahrnují do kalkulací.Podílová režie se použije také v případech, pokud organizace uplatňuje více kalkulací a pokud provádí činnosti nesouvisející s cenou pro vodné a cenou pro stočné, například projekční a poradenská činnost včetně například inženýrské činnosti při výstavbě, realizace stavebních zakázek, obchodní činnosti, pokud jde o externí zakázky nebo zakázky takového charakteru.  Daně a poplatky spojené s administrativní činností.9.1- z ř. 9 osobní náklady režijní správníJedná se o mzdové náklady a osobní náklady další náklady související se mzdami managementu, administrativních pracovníků a účetních.10.Úplné vlastní nákladyJedná se o součet všech výše uvedených nákladových položek.APočet pracovníkůUvádí se pouze počet výrobních pracovníků vč. externích na 2 desetinná místa podle pracovního úvazku. Vychází se ze 40 hod. týdně na jednoho pracovníka.BVoda pitná fakturovaná v mil. m3Při kalkulaci ceny pro vodné se ve sloupci 3 uvádí množství předpokládané na základě očekávaného množství vody pitné fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené, resp. množství, které podle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku, při zohlednění očekávaných změn v daném kalendářním roce.Za pitnou vodu fakturovanou se považuje množství vody dodané v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím nebo není fakturováno vůbec.C- z toho domácnosti v mil. m3Obdobně jako v řádku B, ale množství se týká pouze domácností.Údaj neslouží výpočtu ceny.DVoda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3Při kalkulaci ceny pro stočné se ve sloupci 4 uvádí množství předpokládané na základě očekávaného množství odpadní vody fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené, tedy množství, které podle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku, při zohlednění očekávaných změn v daném kalendářním roce.Za vodu odpadní fakturovanou se považuje množství vody odvedené v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím nebo není fakturováno vůbec.E- z toho domácnostiObdobně jako v řádku D, ale množství se týká pouze domácností.Údaj neslouží výpočtu ceny.FVoda srážková fakturovaná v mil. m3Veškerá fakturovaná srážková voda pro kalendářní rok. Za vodu fakturovanou se považuje množství vody odvedené v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím.Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové množství, lze tuto hodnotu uvádět ne jako předpoklad, ale jako skutečné množství fakturované.GVoda odpadní čištěná v mil. m3Jedná se o množství odtékající z čistírny odpadních vod do vod povrchových.  Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná.Údaj slouží kontrolním orgánům.HPitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti.Údaj slouží kontrolním orgánům. V případě formuláře „A“ podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu převzatou uvedou v komentáři IČO subjektů, od kterých byla pitná voda převzatá. V případě formuláře „B“ podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu převzatou uvedou v komentáři IČO subjektů, od kterých byla pitná voda převzatá. V případě formuláře „B“ podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se pro odpadni vodu převzatou uvedou v komentáři IČO subjektů, od kterých byla odpadní voda převzatá.IPitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti.Údaj slouží kontrolním orgánům. V případě formuláře „A“ podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se pro odpadni vodu předanou uvedou v komentáři IČO subjektů, kterým byla odpadní voda předaná. V případě formuláře „B“ podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu předanou uvedou v komentáři IČO subjektů, kterým byla pitná voda předána. V případě formuláře „B“ podle přílohy č. 20 k této vyhlášce se pro odpadni vodu předanou uvedou v komentáři IČO subjektů, kterým byla odpadní voda předána.JVoda vyrobenáPři výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti.Údaj slouží pro výpočet jednotkových nákladů vyrobené vody.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
Tabulka č. 2
ŘádekPoložkaObsahPoznámka123411.JEDNOTKOVÉ NÁKLADYř. 10/B (resp. D+F)12.Vyrovnávací položkySkupina podpoložek - součet12.1Vyrovnávací položka z roku t-2 podle platných pravidel cenové regulaceHodnota může být pouze záporná. V případě kladné hodnoty se tato položka neuplatňuje. Tato hodnota je vypočtena podle pravidel cenové regulace platných v roce t-2.12.2Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP -finanční nástroje.Využívá se pouze pro projekty financované v rámci OPŽP.Hodnota může být kladná nebo záporná.13.ÚVN + vyrovnávací položkyř. 10 + ř. 12Úplné vlastní náklady včetně vyrovnávací položky14.Kalkulační zisk/ztrátaV rámci výpočtu cen pro vodné a cen stočné se v jednotlivých nákladových kalkulačních položkách uvádějí veškeré ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk podle cenových předpisů. Kalkulace ceny však musí být zpracována tak, aby kalkulovaná cena odpovídala ceně, která bude odběratelům skutečně uplatňována a fakturována. V případě, že je uplatňovaná cena nižší, uvede se částka, o kterou bude výsledná cena „dotována“ v záporné hodnotě. Maximální výše zisku je upravena platnými pravidly cenové regulace v rámci cenového rozhodnutí - výměr Ministerstva financí.V kalkulaci si příjemce stanoví výši zisku podle pravidel cenové regulace podle svých potřeb tak, aby výsledná cena odpovídala ceně uplatňované - viz ř. 20. V příloze 20 - je řádek 14. vypočten jako rozdíl součinu uplatněné ceny a fakturovaného množství a ř. 13 „ÚVN + vyrovnávací položky“.15.- podíl kalkul, zisku / ztráty z ÚVN(ř. 14/ř. 13) * 100Jedná se o orientační ukazatel v %16.- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetkuProstředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací“ podle přílohy č. 18, řádek 8 nebo 16, umožňující obnovu z vodného nebo stočného nad rámec nákladové položky č. 4.1 odpisy a položky 4.2 opravy infrastrukturního majetku obnovující.Ř. VII. 1 - 4.1 - 4.2, přičemž minimální hodnota je 0.17.- zisk k použití/ ztrátař. 14 - ř. 16Slouží k tvorbě prostředků na rozvoj infrastrukturního a provozního majetku, k úhradě ekonomicky neoprávněných nákladů a jako odměna vlastníků příjemce, pro příděly do fondů tvořených ze zisku.18.Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztrátaJedná se o kalkulované, popřípadě skutečné - celkové vodné nebo stočné.19.Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážkovář. B nebo D + F nebo*20.UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné a cena pro stočnéř. 18/ř. 19Uplatňovaná cena podle přílohy č. 19 k této vyhlášce musí odpovídat uplatňované ceně v příloze č. 20 k této vyhlášce. V případě změny ceny například poskytnutí slevy je nutné zpracovat aktualizaci kalkulace ceny v souladu s pravidly věcného usměrňování cen. Pokud na základě aktualizace kalkulace bylo uplatněno více cen, pak v příloze č. 20 uplatněnou cenou je průměrná skutečná cena. Skutečná cena je taková, která byla odběratelům skutečně fakturována, a to při zohlednění oprav podle cenových předpisů. Průměr je vypočten jako vážený průměr podle objemu vody.21.UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné a cena pro stočné + DPHř. 20 + DPHJedná se o uplatňovanou cenu včetně DPH podle daňových předpisů.22.Plně obnovující cenaKdyž (4.1 + 4.2)< než VII. pak (ř. 10 - 4.1 - 4.2 - ř. 4.4 + VII. + 4.4.7) / ř. 19 jinak (ř. 10 - 4.4 + 4.4.7)/ř. 19Plně obnovující cena je cena, která při daném objemu fakturované vody pokrývá veškeré související ekonomicky oprávněné náklady a roční výši prostředků na obnovu.
*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
Tabulka č. 3
ŘádekPoložkaObsahPoznámka12344.4Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetkuCelková výše pachtovného / nájemného infrastrukturního majetku očekávaného, respektive skutečně fakturovaného vlastníkem infrastrukturního majetku za příslušný kalendářní rok, popřípadě jeho část, se kterým věcně i časově souvisí. Tato hodnota musí být stejná jako hodnota ř. 4.4 v tabulce č. 1.V případě, že se pachtovné / nájemné jednoho vlastníka týká více kalkulací případně Porovnání, zpracovatel rozpočítá jeho celkovou výši i jednotlivé náklady a zisk popřípadě ztrátu nebo prostředky obnovy podle rozvrhové základny použité pro rozpočtení nákladů v tabulce č. 1. V případě, že vlastník nefakturuje pachtovné / nájemné, tzn., ř. 4.4 = 0, případně je údaj uveden v záporné hodnotě; je nutné, aby zaslal zpracovateli kalkulace nebo porovnání údaje o nákladech, a informace o roční výši prostředků obnovy na související VIM (viz řádky: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4).4.4.1- odpisy propachtovaného / pronajatého majetku infrastrukturního majetkuSouhrn účetních odpisů propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku vlastníka.4.4.2- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetkuCelková výše nákladů na opravy s charakterem obnovy propachtovaného / pronajatého majetku hrazená jeho vlastníkem.Obdoba položky 4.2 v tabulce č. 14.4.3- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného /pronajatého infrastrukturního majetkuCelková výše nákladů na opravy ostatní a údržbu propachtovaného /pronajatého majetku hrazená jeho vlastníkem.Obdoba položky 4.3 v tabulce č. 14.4.4- ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném / nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3Ostatní skutečné náklady vlastníka spojené s propachtovaným / pronajatým majetkem. Jedná se zejména o správní režii vlastníka související s propachtovaným / pronajatým majetkem nebo například úroky z úvěrů čerpaných na realizaci plánu obnovy infrastrukturního majetku nebo úroky z úvěrů čerpaných na pořízení majetku.4.4.5- zisk / ztrátaJedná se o přiměřený zisk nebo ztrátu vlastníka z pachtovného / nájemného, kterou má k rozdělení. Záporný rozdíl, tedy ztráta, upozorňuje na dotování pachtovného / nájemného.4.4.6- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného / pronajatého ze ziskuFinanční prostředky zahrnuté do pachtovného / nájemného podle plánu financování obnovy, ponížené o odpisy propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku a opravy z charakterem obnovy tohoto majetku. V případě nulového zisku nebo ztráty uvedené na řádku 4.4.5 musí zde být vyplněna nula!Jedná se o část účetního zisku  plynoucího z pachtovného nebo nájemného. V případě nepodnikající fyzické osoby se jedná o tržby z nájemného snížené o související náklady, které jsou určeny na obnovu infrastrukturního majetku.4.4.7Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1 + 4.4.2)< než 4.4.8 pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8) jinak (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)Jedná se o teoretickou výši pachtovného / nájemného, která pokrývá veškeré související náklady a celkovou roční výši prostředků obnovy na propachtovaný / pronajatý infrastrukturní majetek.V případě, že součet 4.4.1 + 4.4.2 je vyšší než 4.4.8, použije se pro výpočet plně obnovujícího pachtovného / nájemného součet všech nákladových položek.4.4.8Prostředky obnovy propachtovaného / pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníkaRoční potřeba peněžních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací propachtovaného /pronajatého infrastrukturního majetku vlastníky pro daný rok podle přílohy č. 18 - plán financování obnovy.Jedná se o podíl reprodukční ceny infrastrukturního majetku a stanovené doby životnosti.4.4.9Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného na rok xxxx (t)Prostředky potřebné a vymezené na obnovu propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací z vodného a stočného zpracovaného podle přílohy č. 18, řádku č. 8 resp. 16, umožňující obnovu.
Tabulka č. 4
ŘádekPoložkaObsahPoznámka123423.Pevná složka - (UVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)Jedná se o část součtu UVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta23a.- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek a kalkulačního zisku/ztrátyV % vyjádřený podíl pevné složky na součtu celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek a kalkulačního zisku/ztráty.24.Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)Jedná se o rozdíl celkových ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta a pevné složky (ř. 23).24a.- z toho: ÚVN + vyrovnávací položkyVýše celkových UVN + vyrovnávacích položek obsažených v pohyblivé složce.24b.Kalkulační zisk / ztrátaVýše kalkulačního zisku/ ztráty obsažená v pohyblivé složce.25.UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složkyUplatňovaná cena pohyblivé složky přepočtená na m3.26.UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPHUplatňovaná cena pohyblivé složky včetně DPH přepočtená na m3.27.Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku
Poznámky:
1. Jednotkové náklady pro zdroj pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu zdroje hrazených ze zisku s technologií na úpravu vody, tedy úpravna vody nebo bez technologie na úpravu vody, tedy vrt nebo vrty jednoho jímacího území, dělené měřeným množstvím vody předávané k dopravě nebo přímo do sítě. Každý zdroj má vlastní jednotkové náklady.
2. Jednotkové náklady na dopravu pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku spojené s dopravou dělené měřeným množstvím pitné vody dodávané do sítě, není-li měření a do dopravy se zahrnuje celá síť je dělitelem množství vody fakturované odběratelům.
3. Jednotkové náklady na dopravu odpadní vody v případě sítě a krátkého přivaděče, bez měření mezi sítí a přivaděčem, jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na dopravu dělené u oddílné splaškové kanalizace množstvím fakturované odpadní vody odběratelům au jednotné kanalizační sítě dělené množstvím fakturované odpadní vody doplněným o množství fakturovaných srážkových vod.
4. Jednotkové náklady na čištění odpadních vod jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění odpadních vod dělené množstvím čištěných odpadních vod.
Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 5
ŘádekPoložkaObsah12314.1. a Y.1Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci, kde reprodukční hodnota infrastrukturního majetku vychází z hodnoty majetku k 31.prosinci roku t-2 při zohlednění provedených změn hodnoty infrastrukturního majetku, kde rok t je rok uplatňování ceny.14.1.1  a Y.1.1Míra návratnosti (Mp)Maximální míra návratnosti kapitálu pro provozovatele je ve výši 0,49 %.14.1.2  a Y.1.2Zisk (ZNKP) zajišťující návratnost kapitálu provozovateleVypočtená výše přiměřeného zisku ZNKP v kalkulaci zajišťující návratnost kapitálu provozovatele podle cenové regulace.14.2. a Y.2Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci, kde reprodukční hodnota infrastrukturního majetku vychází z hodnoty majetku k 31. prosinci roku t-2 při zohlednění Provedených změn hodnoty infrastrukturního majetku, kde rok t je rok uplatňování ceny.14.2.1  a Y.2Míra návratnosti (Mv)Maximální míra návratnosti kapitálu pro vlastníka je ve výši 0,92 %.14.2.2  a Y.2.2Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)Vypočtená výše přiměřeného zisku ZNKV v kalkulaci zajišťující návratnost kapitálu vlastníka podle cenové regulace.14.3. a Y.3Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobemČástka, o kterou může být zisk navýšen a která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem v souladu s cenovou regulací. Peněžní prostředky podle tohoto odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu.14.4. a Y.4Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupuHodnota zohlednění nákupu společnosti vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu podle cenové regulace. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze při nákupu realizovaném před datem 1. ledna 2013 a to se souhlasem Ministerstva financí. Hodnota zohlednění nákupu společnosti musí být stanovena znaleckým posudkem.14.4.1  a Y.4.1Míra návratnostiMíra návratnosti zohlednění nákupu společnosti dosahuje 7 %.14.4.2  a Y.4.2Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnostiČástka odpovídající možnému navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti – 7 % z hodnoty zohlednění nákupu společnosti, která vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze při nákupu realizovaném před datem 1. ledna 2013 a to se souhlasem Ministerstva financí. Hodnota zohlednění nákupu společnosti musí být stanovena znaleckým posudkem.14.5. a Y.5Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulaceZisk celkem zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace odpovídá součtu přiměřeného zisku zajišťujícího návratnost kapitálu provozovatele v ř. 14.1.2, vlastníka v ř. 14.2.2 a který je navýšen případně o částku podle plánu financování obnovy uvedenou v ř. 14.3 (tato částka bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem podle cenové regulace a o částku uvedenou v ř. 14.4.2 (tato částka odpovídá 7 % z hodnoty zohlednění nákupu společnosti, která vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu).14.6. a Y.6Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaciHodnota přiměřeného zisku na 1 m3  (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci.14.6.1  a Y.6.1Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3Index meziročního nárůstu zisku na 1 m3 je maximální možný meziroční nárůst zisku a odpovídá vztahu PZt / PZt-1 ≤ 1,07, kde t-1 je rok přecházející roku t, pro který nebo za který se zpracovává kalkulace, PZt je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v roce t podle kalkulace, PZt-1 je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v první kalkulaci pro rok t-1 podle kalkulace.14.6.2  a Y.6.2Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulaceHodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulace je součinem hodnoty přiměřeného zisku na 1 m3  (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci, indexu 1,07 a objemu vody fakturované pitné, odpadní + srážkové, která je uvedena v ř. 19.14.7. a Y.7Přiměřený zisk podle cenové regulacePřiměřený zisk podle cenové regulace. Tato hodnota odpovídá přiměřenému zisku zajišťující návratnosti kapitálu podle cenové regulace a zároveň nepřekračuje meziroční nárůst hodnoty zisku podle cenové regulace.14.Kalkulační zisk/ztrátaVýše kalkulačního zisku či ztráty, která byla promítnuta do kalkulace pro rok xxxx (t).YSkutečně uplatněný zisk/ztrátaVýše kalkulačního zisku či ztráty, která byla promítnuta do kalkulace pro rok xxxx (t)
Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 6
4.4.5.1Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá) a která je přiřazena ke konkrétní kalkulaci. Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku vychází z hodnoty k 31. prosinci roku t-2, kde rok t je rokem uplatňování ceny, při zohlednění provedených změn hodnoty infrastrukturního majetku.4.4.5.2Míra návratnosti (Mv)Maximální míra návratnosti pro vlastníka je ve výši 0,92 %.4.4.5.3Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)Zisk uplatněný v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu vlastníka infrastrukturního majetku podle cenové regulace.4.4.5.4Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle  plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobemČástka, o kterou může být zisk navýšen a která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem v souladu s cenovou regulací. Peněžní prostředky podle tohoto odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu.4.4.5.5Celkový zisk v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu vlastníkaZisk celkem v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace odpovídá součtu přiměřeného zisku zajišťujícího návratnost kapitálu vlastníka v ř.4.4.5.3, který je navýšen případně o částku podle plánu financování obnovy uvedenou v ř. 4.4.5.4 (tato částka bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem podle cenové regulace.4.4.5.6Hodnota přiměřeného zisku v pachtovném nebo nájemném na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaciHodnota přiměřeného zisku v pachtovném nebo nájemném na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci.4.4.5.7Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3Index meziročního nárůstu zisku na 1 m3 je maximální možný meziroční nárůst zisku a odpovídá vztahu PZt / PZt-1 ≤ 1,07, kde t-1 je rok přecházející roku t, pro který nebo za který se zpracovává kalkulace, PZt je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v roce t podle kalkulace,  PZt-1 je hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 v první kalkulaci pro rok t-1 podle kalkulace.4.4.5.8Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného ziskuHodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulace je součinem hodnoty přiměřeného zisku na 1 m3 (PZt-1) pro rok xxxx-1 (rok t-1) v první kalkulaci, indexu 1,07 a objemu vody fakturované pitné, odpadní + srážkové, která je uvedena v ř. 19.4.4.5.9Přiměřený zisk podle cenové regulacePřiměřený zisk v pachtovném podle cenové regulace. Tato hodnota odpovídá přiměřenému zisku v pachtovném nebo nájemném zajišťujícím návratnosti kapitálu podle cenové regulace a zároveň nepřekračuje meziroční nárůst hodnoty zisku podle cenové regulace.4.4.5Kalkulační zisk/ztrátaVýše kalkulačního zisku či ztráty v pachtovném nebo nájemném, která byla promítnuta do kalkulace pro rok xxxx (t). U porovnání pak výše skutečně realizovaného zisku či ztráty v pachtovném nebo nájemném, v roce xxxx (t).
Příloha č. 19b k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
KALKULACE CENY PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t) v členění jednotkových nákladů
Tabulka č. 1
I.Příjemce vodného a stočnéhoII.Provozovatel – název a IČOIII.Vlastník – název a IČO
Řádek podle tabulky  č. 1 a 2 přílohy  č. 19Kalkulační položky v Kč/m3 (tedy v Kč na 1 000 litrů)Voda pitnáVoda odpadníXXXX (t)XXXX (t)KalkulaceKalkulace1Materiál2Energie3.Osobní náklady4.Ostatní přímé náklady1)5.Jiné provozní náklady6.Finanční náklady7.Ostatní výnosy8.Výrobní režie9.Správní režie11.Jednotkové náklady z úplných vlastních nákladů12.Vyrovnávací položky12.1Vyrovnávací položka z roku t-2 podle platných pravidel cenové regulace12.2Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky Operačního programu Životní prostředí14.Kalkulační zisk/ ztráta16.- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku17.- zisk k použití/ ztráta20.UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné bez DPH21.UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné  + DPH
1) Jedná se zejména o kalkulační položky umožňující reprodukci vodohospodářského majetku – odpisy, obnovující opravy infrastrukturního majetku a pachtovné nebo nájemné infrastrukturního majetku.
Tabulka č. 2
Řádek podle tabulky  č. 4 přílohy  č. 19TextMěrná jednotkaVoda pitnáVoda odpadníKalkulaceKalkulace122a4b7b25.UPLATŇOVANÁ CENA  pohyblivé složkyKč.m-326.UPLATŇOVANÁ CENA  pohyblivé složky + DPHKč.m-3UPLATŇOVANÁ CENA pevné  složky za odběrné místoKč.m-3UPLATŇOVANÁ CENA pevné  složky za odběrné místo + DPHKč.m-3
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx (t) A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TEMŽE ROCE
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
Tabulka č. 1
 
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
Tabulka č. 2
 
Kalkulace pachtovného / nájemného
Tabulka č. 3
 
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě
Tabulka č. 4
 
Tvorba a čerpání peněžních prostředků na obnovu infrastrukturního majetku
Tabulka č. 5

Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného
Tabulka č. 6
  
Kalkulace přiměřeného zisku propachtovatele nebo pronájemce ve vodném a stočném
Tabulka č. 7
 
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ A JEHO PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE
TEXTOVÁ ČÁST
Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona jsou úpravy a formáty textové části stanoveny takto:
- popis změny bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC-a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. „_20XX (podtržítko a daný rok)“. Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem „ZMĚNA 20XX (daný rok)“,
- popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. „_20XX (podtržítko a daný rok)“. Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem „DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)“,
TABULKOVÁ ČÁST
Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je stanovena struktura souboru tabulkové části ve formátu XML. Aplikace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu souboru:
(N – celé číslo, T – text, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNpořadové číslonutsToznačení kraje (např. CZ021)nazevTjméno kraje
Tabulka OBCEROZ - obsahuje číselník obcí s rozšířenou působností
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNpořadové číslokrajToznačení kraje, do kterého obec patří (viz „nuts“ v tabulce KRAJE)okresNoznačení okresu („ident“) do kterého obec patřínazevTjméno obce s rozšířenou působnostíidentNidentifikační číslo obce s rozšířenou působností
Tabulka OBCE - obsahuje číselník obcí
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),krajToznačení kraje, do kterého obec patří (viz „nuts“ v tabulce KRAJE)okresNoznačení okresu, do kterého obec patříobecrozNoznačení obce s rozšířenou působností, pod kterou obec spadá („ident“ OBCEROZ)icobTidentifikační číslo obce (UIR)kodobecTkódové číslo obce (UIR)nazevTjméno obceacisloTidentifikační číslo obcepscTpoštovní směrovací čísloporadiNpořadové číslo obce v kódu PRVKUK
Tabulka VODOVOD - obsahuje číselník vodovodů
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),oznacToznačení vodovodukrajToznačení kraje, do kterého obec patřískupvodTpřiřazení vodovodů ke skupinovémuprovozToznačení provozovatelenazevTjméno vodovodutypNsamostatný nebo přiřazený ke skupinovémurokpripojNrok připojenízapisN0 k vodovodu nejsou přiřazeny technické údaje, 1 k vodovodu jsou přiřazeny technické údajeinvvl – invv30Dvodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030invvpoDvodovody - investiční náklady po roce 2030invkl – invk30Dkanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030invkpoDkanalizace - investiční náklady po roce 2030zpracovateTzpracovatel PRVKUKpoznamkaTpoznámka k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)
Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje číselník oblastních vodovodů
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),krajToznačení kraje, do kterého vodovod patříoznacToznačení oblastního vodovodunazevTjméno oblastního provozovateleporadiNpořadové číslo
Tabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady všech částí obcí
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),krajTtextové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021)obecrozNčtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,okresNčtyřmístné kódové číslo okresu, nepovinnéicobTidentifikační číslo obce podle registru obcíobecTkódové číslo obce, ke které patří, vyplněnokodcobTkódové číslo části obcekodlokNdvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřadnazevTnázev města, obce, osadypscTpoštovní směrovací číslo obceacisloTkódové číslo obce zpracovatele PRVKUKrok1Nvýchozí rok (2002)rok2Nrok ve kterém platí údaje obyv2, rekr2 atd. (2005)rok3Nrok ve kterém platí údaje obyv3, rekr3 atd. (2010)rok4Nrok ve kterém platí údaje obyv4, rekr4 atd. (2015)rok5Nrok ve kterém platí údaje obyv5, rekr5 atd. (2020)rok6Nrok ve kterém platí údaje obyv6, rekr6 atd. (2025)rok7Nrok ve kterém platí údaje obyv7, rekr7 atd. (2030)obyv1Npočet trvale bydlících obyvatel ve výchozím roceobyv2Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2005obyv3Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2010obyv4Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2015obyv5Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2020obyv6Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2025obyv7Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2030rekr1Npočet přechodně bydlících obyvatel ve výchozím rocerekr2Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2005rekr3Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2010rekr4Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2015rekr5Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2020rekr6Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2025rekr7Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2030pvod1Npočet obyvatel připojených na vodovod ve výchozím rocepvod2Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2005pvod3Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2010pvod4Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2015pvod5Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2020pvod6Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2025pvod7Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2030pkan1Npočet obyvatel připojených na kanalizaci ve výchozím rocepkan2Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2005pkan3Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2010pkan4Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2015pkan5Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2020pkan6Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2025pkan7Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2030pcov1Npočet obyvatel připojených na ČOV ve výchozím rocepcov2Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2005pcov3Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2010pcov4Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2015pcov5Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2020pcov6Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2025pcov7Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2030vodsNvodovod stávající (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)vodbNvodovod v budoucnosti (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)prum1Dprůměrná potřeba vody v m3/den ve výchozím roceprum2Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2005prum3Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2010prum4Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2015prum5Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2020prum6Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2025prum7Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2030max1Dmaximální potřeba vody v m3/den ve výchozím rocemax2Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2005max3Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2010max4Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2015max5Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2020max6Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2025max7Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2030vvr1Dvoda specifická z VVR v 1/os×den ve výchozím rocevvr2Dvoda specifická z VVR v 1/os×den v roce 2005vvr3Dvoda specifická z VVR v 1/os×den v roce 2010vvr4Dvoda specifická z VVR v 1/os×den v roce 2015vvr5Dvoda specifická z VVR v 1/os×den v roce 2020vvr6Dvoda specifická z VVR v 1/os×den v roce 2025vvr7Dvoda specifická z VVR v 1/os×den v roce 2030vfc1Dvoda specifická z VFC v 1/os×den ve výchozím rocevfc2Dvoda specifická z VFC v 1/os×den v r. 2005vfc3Dvoda specifická z VFC v 1/os×den v r. 2010vfc4Dvoda specifická z VFC v 1/os×den v r. 2015vfc5Dvoda specifická z VFC v 1/os×den v r. 2020vfc6Dvoda specifická z VFC v 1/os×den v r. 2025vfc7Dvoda specifická z VFC v 1/os×den v r. 2030vfd1Dvoda specifická z VFD v 1/os×den ve výchozím rocevfd2Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r. 2005vfd3Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r. 2010vfd4Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r. 2015vfd5Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r. 2020vfd6Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r. 2025vfd7Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r.2030vfo1Dvoda specifická z VFD v 1/os×den ve výchozím rocevfo2Dvoda specifická z VFD v 1/os×den v r.2005vfo3Dvoda specifická z VFO v 1/os×den v r.2010vfo4Dvoda specifická z VFO v 1/os×den v r.2015vfo5Dvoda specifická z VFO v 1/os×den v r.2020vfo6Dvoda specifická z VFO v 1/os×den v r.2025vfo7Dvoda specifická z VFO v 1/os×den v r.2030vnf1Dvoda specifická z VNF v 1/os×den ve výchozím rocevnf2Dvoda specifická z VNF v 1/os×den v r.2005vnf3Dvoda specifická z VNF v 1/os×den v r.2010vnf4Dvoda specifická z VNF v 1/os×den v r.2015vnf5Dvoda specifická z VNF v 1/os×den v r.2020vnf6Dvoda specifická z VNF v 1/os×den v r.2025vnf7Dvoda specifická z VNF v 1/os×den v r.2030kansNkanalizace stávající (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)kanbNkanalizace budoucí (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)covsNčistírna odpadních vod stávající (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)covbNčistírna odpadních vod budoucí (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)ovkom1Dprodukce komunálních OV v m3×den ve výchozím roceovkom2Dprodukce komunálních OV v m3×den v roce 2005ovkom3Dprodukce komunálních OV v m3×den v roce 2010ovkom4Dprodukce komunálních OV v m3×den v roce 2015ovkom5Dprodukce komunálních OV v m3×den v roce 2020ovkom6Dprodukce komunálních OV v m3×den v roce 2025ovkom7Dprodukce komunálních OV v m3×den v roce 2030znkom1Dprodukce komunálního znečištění v kg/den ve výchozím roceznkom2Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2005znkom3Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2010znkom4Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2015znkom5Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2020znkom6Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2025znkom7Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2030ovpru1Dprodukce průmyslových OV v m3×den ve výchozím roceovpru2Dprodukce průmyslových OV v m3×den v roce 2005ovpru3Dprodukce průmyslových OV v m3×den v roce 2010ovpru4Dprodukce průmyslových OV v m3×den v roce 2015ovpru5Dprodukce průmyslových OV v m3×den v roce 2020ovpru6Dprodukce průmyslových OV v m3×den v roce 2025ovpru7Dprodukce průmyslových OV v m3×den v roce 2030znpru1Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den ve vých. roceznpru2Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2005znpru3Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2010znpru4Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2015znpru5Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2020znpru6Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2025znpru7Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2030ovcel1Dprodukce OV celkem v m3×den ve výchozím roceovcel2Dprodukce OV celkem v m3×den v roce 2005ovcel3Dprodukce OV celkem v m3×den v roce 2010ovcel4Dprodukce OV celkem v m3×den v roce 2015ovcel5Dprodukce OV celkem v m3×den v roce 2020ovcel6Dprodukce OV celkem v m3×den v roce 2025ovcel7Dprodukce OV celkem v m3×den v roce 2030zncel1Dznečištění OV celkem v kg/den ve výchozím rocezncel2Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2005zncel3Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2010zncel4Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2015zncel5Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2020zncel6Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2025zncel7Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2030invv1 - invv30Dvodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030invvpoDvodovody - investiční náklady po roce 2030invk1 - invk30Dkanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030invkpoDkanalizace - investiční náklady po roce 2030zpracovateTzpracovatel PRVKUKpoznamkaTtext (max 255 znaků), ve kterém je možno uvést poznámku k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)
Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investic
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),krajTtextové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021)obecrozNčtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,obecTkódové číslo obce, ke které patříkodcobTkód části obcekodlokNdvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřadnazev_obceTnázev města, obce, osady, skupinového vodovodutypNtyp investice: 1 = zdroje 2 = úpravny 3 = vodojemy 5 = řady a přípojky 6 = ČOV 7 = kanalizační řady a přípojkynazevobjTnázevpro typ=1zdrojkap1Dkapacity [m3/den]kap2,..,kap4Dpřípadné změněné hodnoty kapacityrok1,..rok3Nroky změn kapacity (v roce rok1 se kapacita změní na kap2, v roce rok2 na kap3 atd.). Pokud jsou rok1 nebo rok2 nebo rok3 nevyplněny nebo 0, kapacita se neměníostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=2úpravna vodykap1Dkapacita [l/s]rok1Nrok uvedení do provozuostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=3vodojemypocet1Nobjem stávajících vodojemů [m3] ve výchozím roce (2000)pocet2Nobjem nových [m3] v r. 2020ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=5vodovodní řady a přípojkykap1Ddélka vodovodních řadů [km] ve výchozím roce (2000)kap2Ddélka rekonstruovaných vodovodních řadů [km] v r. 2020kap3Ddélka nových vodovodních řadů [km] v r. 2020pocet1Npočet vodovodních přípojek ve výchozím roce (2000)pocet2Npočet nových vodovodních přípojek v r. 2020ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=6ČOVkap1Dkapacita v m3/dkap2Dkapacita BSK5 v kg/drok1Nrok, ke kterému se vztahují údaje kap1, kap2. Pokud je 0 nebo není vyplněn, v programu se neobjeví a předpokládá se, že údaje se vztahují k výchozímu rokupocet1Ntyp čistírnypocet2Nzpůsob likvidace kaluostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují seTypy čistíren 0 neurčeno 1 septik 2 septik s dočištěním 3 domovní mikročistírna-disky 4 domovní mikročistírna-filtry 5 kořenová čistírna 6 stabilizační nádrž 7 čistírna s biokontaktory 8 malá aktivační. čistírna s nitrifikací 9 aktivační čistírna 10 aktivační čistírna s nitrifikací 11 aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací 12 čistírna s biologickými filtry 13 aktivační čistírna a rybník 14 aktivační čistírna s nitrifikací a rybník 15 aktivační čistírna s nitrifikací a mikrosíty 16 aktivační čistírna a rychlofiltrace 17 čistírna s nitrifikací a srážením P 18 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P 19 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P + filtry.Způsob likvidace kalu 0 neurčeno 1 odvážen na zem. pozemky 2 odvážen na jinou ČOV 3 kal odvodňován na ČOVpro typ=7kanalizační řady a přípojkykap1Ddélka kanalizačních řadů [km] ve výchozím roce (2000)kap2Ddélka rekonstruovaných kanalizačních řadů [km] v r. 2020kap3Ddélka nových kanalizačních řadů [km] v r. 2020pocet1Npočet nových kanalizačních přípojek v r. 2020ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují seidentobjN0 - stávající investice, 1 - rekonstrukce, 2 - nová investicevyplňuje se pouze v řádcích ve kterých je typ 1,2,3,6
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru ve formátu XML:
(N – celé číslo, T – text, A/N – ano/ne, M – memo položka, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
1.1 Struktura souboru VLASTNIK
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)NRNidentifikační číslo vlastníka (musí být jednoznačné)FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTJméno fyzické osobyPRIJMENITPříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1TUlice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3TObec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNDen narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNMěsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROK_NARNRok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)STAT_ORGANTStatutární orgán právnické osobyMÍSTO_PODNIKANITMísto podnikání právnické osobyNEDPHN0 - plátce DPH, 1 – není plátce DPHTELEFONTtelefonFAXTfaxE_MAILTe-mailWEBOVA_STRANKATWebová stránkaDATOVA_SCHRANKATID datové schránky
1.2 Struktura souboru PROVOZOVATEL
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)NRNidentifikační číslo provozovatel (musí být jednoznačné)FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTJméno fyzické osobyPRIJMENITPříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1TUlice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3TObec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNDen narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNMěsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROK_NARNRok narození fyzické osoby pokud nemá IČO)STAT_ORGANTStatutární orgán právnické osobyMÍSTO_PODNIKANITMísto podnikání právnické osobyNEDPHN0 - plátce DPH, 1 – není plátce DPHTELEFONTtelefonFAXTfaxE_MAILTe-mailWEBOVA_STRANKATWebová stránkaDATOVA_SCHRANKATID datové schránky
1.3 Struktura souboru VUME_VOD
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp řadu: 0 – přiváděcí řad, 1 – rozvodná síťROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obce (pro rozvodnou síť)VS_KOD_COBTkód části obce (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro rozvodnou síť)VS_KOD_KUTkód katastrálního území (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro rozvodnou síť)VS_KOD_OBCETkód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť)PR_COOR_XDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)PR_COOR_YDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)PR_COOR_X_startDsouřadnice začátku řadu (pro přívodní řad)PR_COOR_Y_startDsouřadnice začátku řadu (pro přívodní řad)PR_NAZ_KUTnázev katastrálního území konce přívodního řaduPR_KOD_KUTkód katastrálního území konce přívodního řaduSYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový)VZ_TYP_0Nvlastní vodní zdroj ano/neVZ_ZDROJ_0Ntyp vlastního vodního zdrojeVZ_TYP_1Npřevzatá voda ano/neVZ_ZDROJ_1Ntyp převzaté vodyPRIP_VOD_NAZEVTnázev skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojenaPRIP_VOD_ICMETIČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojenaPRIP_VOD_OBECTnázev obce s místním vodovodemPRIP_UPR_ICMETIČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojenaPRIP_UPR_NAZTnázev úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojenaOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíOBYV_ZASNpočet zásobených v připojených katastr, územíTU_VR_CELKDcelková délka (km)TU_VR_PREPDpřepočtená celková délka (km)Z_TOHO_OBNOVENODz toho obnoveno v aktuálním roce (km)TU_VEL_DN100Dcelková délka do DN100 (km)TU_VEL_DN300Dcelková délka do DN300 (km)TU_VEL_DN500Dcelková délka do DN500 (km)TU_VEL_DN_VDcelková délka větší než DN500 (km)TU_TM_KOVDcelková délka kovového potrubí (km)TU_TM_PLASTDcelková délka plastového potrubí (km)TU_TM_JINEDcelková délka potrubí z jiného materiálu (km)TU_VOD_POCNpočet vodojemůTU_VOD_CELKDcelkový objem vodojemů (m3)TU_POC_PRIPNcelkový počet přípojekTU_POC_VODNcelkový počet vodoměrůTU_POC_CSNcelkový počet čerpacích stanicEKON_CENADpořizovací cena (tis. Kč)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníkaPOZNAMKATpoznámkaIDENT_DIGIT_MAPATIdentifikátor změny údajů v digitální technické mapě
1.4 Struktura souboru VUME_UPRAV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp stavby (0 - s technologií pro úpravu vody, 1  - bez technologie)ROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obceVS_KOD_COBTkód části obceVS_NAZ_KUTnázev katastrálního územíVS_KOD_KUTkód katastrálního územíVS_NAZ_OBCETnázev příslušné obceVS_KOD_OBCETkód základní územní jednotkyPR_COOR_XDsouřadnice X přítoku na úpravnuPR_COOR_YDsouřadnice Y přítoku na úpravnuVS_NAZ_KU_PRITOKTnázev katastrálního území přítoku do úpravnyVS_KOD_KU_PRITOKTkód katastrálního území přítoku do úpravnySYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 -  místní, 2 - skupinový)VZ_PODZEMNINvodní zdroj podzemní (1 - ano, 0 - ne)VZ_NAZEVTnázev zdroje podzemní vodyVZ_ID_ODBERTidentifikační číslo zdroje podzemní vodyVZ_KATEGORIETkategorie surové vody podzemní vodyVZ_POVRCHNvodní zdroj - vodní tok (1 - ano, 0 - ne)VZ_NAZEV_POVRTvodní zdroj - vodní tok, název zdrojeVZ_ID_ODBER_POVRTvodní zdroj - vodní tok, identifikační číslo zdrojeVZ_KATEGORIE_POVRTvodní zdroj - vodní tok, kategorie surové vodyVZ_POVRCH_NADRNvodní zdroj - vodní nádrž (1 - ano, 0 - ne)VZ_NAZEV_POVR_NADRTvodní zdroj - vodní nádrž, název zdrojeVZ_ID_ODBER_POVR_NADRTvodní zdroj - vodní nádrž, identifikační číslo zdrojeVZ_KATEGORIE_POVR_NADRTvodní zdroj - vodní nádrž, kategorie surové vodyTECH_TECH_0Ano/Nebez úpravyTECH_TECH_1Ano/NesedimentaceTECH_TECH_2Ano/Nedezinfekce chemickáTECH_TECH_3Ano/Nedvoustupňová úpravaTECH_TECH_4Ano/Neodkyselování filtrací, aeracíTECH_TECH_5Ano/Nefiltrace přes GAUTECH_TECH_6Ano/Nekoagulační filtraceTECH_TECH_7Ano/Nebiologická filtraceTECH_TECH_8Ano/NeodželezňováníTECH_TECH_9Ano/NeoxidaceTECH_TECH_10Ano/NeodmanganováníTECH_TECH_11Ano/NeozonizaceTECH_TECH_12Ano/Neumělá infiltraceTECH_TECH_13Ano/NestabilizaceTECH_TECH_14Ano/NefiltraceTECH_TECH_15Ano/NedenitrifikaceTECH_TECH_16Ano/NejináTECH_TECH_17Ano/NeÚV zářeníTECH_TECH_18Ano/Neiontová výměnaTECH_TECH_19Ano/Nemembránová filtraceTECH_TECH_20Ano/Neodstraňování radonuTECH_TECH_JINATnázev jiné úpravyTECH_UPRAVYN0 – bez úpravy 1 - jednostupňová, 2-  dvoustupňová, 3- vícestupňová, 4 jináTECH_UPRAVY_JINETPopis jiné úpravyTECH_P0STUP_1Ano/NečiřeníTECH_CHEM_0Ano/NechlórTECH_CHEM_1Ano/Neoxid chloričitýTECH_CHEM_2Ano/Nechlornan sodnýTECH_CHEM_3Ano/NeozónTECH_CHEM_4Ano/Neoxid uhličitýTECH_CHEM_4AAno/Nehydroxid sodnýTECH_CHEM_5Ano/Nevápenný hydrátTECH_CHEM_6Ano/Neuhličitan sodnýTECH_CHEM_7Ano/Neaktivní uhlí práškovéTECH_CHEM_8Ano/Nemanganistan draselnýTECH_CHEM_9Ano/Nedestabilizační činidlo na bázi FeTECH_CHEM_10Ano/Nedestabilizační činidlo na bázi AITECH_CHEM_11Ano/Nepomocné agregační činidloTECH_CHEM_12Ano/NejinéTECH_CHEM_JINETnázev jiné látkyTECH_UPR_0Ano/NeProvzdušnění, aeraceTECH_UPR_1Ano/NeSeparace, sedimentace, čiření, flotaceTECH_UPR_2Ano/NeFiltrace přes filtrační materiálTECH_UPR_3Ano/NeFiltrace přes odkyselovací materiálTECH_UPR_4Ano/NePomalá biologická filtraceTECH_UPR_5Ano/NeMembránová filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltraceTECH_UPR_6Ano/NeozonizaceTECH_UPR_7Ano/NeSorpce na aktivním uhlíTECH_UPR_8Ano/NeStabilizace dávkování vápna a oxidu uhličitéhoTECH_UPR_9Ano/NeIontová výměnaTECH_UPR_10Ano/NeChemická dezinfekceTECH_UPR_11Ano/NeDezinfekce ÚV zářenímTECH_UPR_12Ano/NeJiná úpravaTECH_UPR_JINETPopis jiné úpravyPH_LATKY_0Ano/NeHydroxid vápenatýPH_LATKY_1Ano/NeOxid vápenatýPH_LATKY_2Ano/NeUhličitan vápenatýPH_LATKY_3Ano/NePolovypálený dolomitPH_LATKY_4Ano/NeKyselina chlorovodíkováPH_LATKY_5Ano/NeKyselina sírováPH_LATKY_6Ano/NeHydroxid sodnýPH_LATKY_7Ano/NeUhličitan sodnýPH_LATKY_8Ano/NeHydrogenuhličitan sodnýPH_LATKY_9Ano/NeOxid uhličitýPH_LATKY_10Ano/NeSiřičitan sodnýPH_LATKY_11Ano/NeDolomitické vápnoCHEM_LATKY_0Ano/NeKoagulanty na bázi hliníkuCHEM_LATKY_1Ano/NeKoagulanty na bázi železaCHEM_LATKY_2Ano/NeAktivní uhlíCHEM_LATKY_3Ano/NeDezinfekční a oxidační prostředkyCHEM_LATKY_4Ano/NeInhibitory korozeCHEM_LATKY_5Ano/NeJiná látkaCHEM_LATKY_JINETPopis jiné látkyDEZIN_LATKY_0Ano/NechlorDEZIN_LATKY_1Ano/NeChlornan vápenatýDEZIN_LATKY_2Ano/NeChlornan sodnýDEZIN_LATKY_3Ano/NeChloritan sodnýDEZIN_LATKY_4Ano/NeChlorid amonnýDEZIN_LATKY_5Ano/NeSíran amonnýDEZIN_LATKY_6Ano/NeozonDEZIN_LATKY_7Ano/NePeroxid vodíkuDEZIN_LATKY_8Ano/NeManganistan draselnýDEZIN_LATKY_9Ano/NeÚV zářeníDEZIN_LATKY_10Ano/NeJiná dezinfekceDEZIN_LATKY_JINETPopis jiné dezinfekční látkyKAL_ODVODNodvodnění kalu, 0 – lis, 1 – odstředivka, 2 –  kalové pole, 3 - žádnéKAL_ZPRACNzpracování kalu 0-gravitační, 1 – strojní, 2 –  jiné, 3 - žádnéKAP_PROJDkapacita úpravny vody projektovaná (l/s)KAP_VYUZDvyužitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s)KAP_PODZDvyužitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s)  0 žádné, 1 zpracování kalu, 2 sedimentace, 3ODPAD_KALNvícest. sedimentace, 4 strojní odvodnění, 5 jinéODPAD_KAL_JINETPopis jiného odpad hospodářstvíEKON_CENADpořizovací cena (tis. Kč)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovatele zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišnýZPRAC_ZAMESTNAVATELTod vlastníkaPOZNAMKATpoznámka Identifikátor změny údajů v digitální technickéIDENT_DIGIT_MAPATmapě
1.5 Struktura souboru VUME KANAL
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp řadu (0 - přiváděcí řad, 1 - stoková síť)ROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obce (pro stokovou síť)VS_KOD_COBTkód části obce (pro stokovou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro stokovou síť)VS_KOD_KUTkód katastrálního území (pro stokovou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro stokovou síť)VS_KOD_OBCETkód základní územní jednotky (pro stokovou síť)PR_COOR_XDsouřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)PR_COOR_YDsouřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)PR_COOR_X_startDsouřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku)PR_COOR_Y_startDsouřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku)PR_NAZ_KUTnázev katastrálního území konce přiváděcí stokyPR_KOD_KUTkód katastrálního území konce přiváděcí stokySYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní,  2 - skupinový)VY_NANvypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný  katastr, 2 - ČOV jiný)VY_POVOLDpovolené množství k vypouštění (tis. m3/rok)VY_POCNpočet volných výpustíVY_NAZ_VTTnázev vodního recipientuVY_KAT_NAZTnázev katastrálního územíVY KAT KODTkód katastrálního územíVY_ID_COVTidentifikační číslo ČOVVY_NAZEV_COVTnázev ČOVVY_ID_VYPTidentifikační číslo vypouštění odp. vodCJ_POVOLENI_VYPTčíslo jednací povolení k vypouštění OVPLATNOST_POVOLENI_VYPTplatnost povolení k vypouštění OVOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních  územíchOBYV_PRIP_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních  územíchOBYV_PRIP_VOLNpočet připojených na volné výpustě v katastrálních územíchTU_KAN_CELKDcelková délka (km)Z_TOHO_OBNOVENODz toho obnoveno v aktuálním roce (km)TU_VEL_DN300Dcelková délka do DN300 (km)TU_VEL_DN500Dcelková délka do DN500 (km)TU_VEL_DN800Dcelková délka do DN800 (km)TU_VEL_DN_VDcelková délka větší než DN800 (km)TU_TM_KAMENDcelková délka kameninového potrubí (km)TU_TM_BETONDcelková délka betonového potrubí (km)TU_TM_PLASTDcelková délka plastového potrubí (km)TU_TM_JINEDcelková délka potrubí z jiného materiálu (km)TU_DRUH_0Ano/Nestoková síť jednotnáTU_DRUH_1Ano/Nestoková síť oddílná (nepoužívá se)TU_DRUH_2Ano/Nestoková síť oddílná srážkováTU_DRUH_3Ano/Nestoková síť oddílná splaškováTU_DRUH_7Ano/Nestoková síť ostatníTU_DRUH_4Ano/Nestoková síť gravitačníTU_DRUH_5Ano/Nestoková síť tlakováTU_DRUH_6Ano/Nestoková síť podtlakováTU_NADRZ_POCETNcelkový počet dešťových nádržíTU_NADRZ_OBJEMDcelkový objem dešťových nádrží (m3)TU_POC_PRIPNcelkový počet přípojekTU_POC_OKNcelkový počet odlehčovacích komorTU_POC_CSNcelkový počet čerpacích stanicEKON_CENADpořizovací cena (tis. Kč)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od  vlastníkaPOZNAMKATpoznámkaIDENT_DIGIT_MAPATIdentifikátor změny údajů v digitální technické  mapě
1.6 Struktura souboru VUME COV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICMETidentifikační číslo majetkové evidenceMAJETEK_NEPOUZIVANAno/Nemajetek nepoužíván v tomto roceTYPNtyp (0 - ČOV)ROKNrok zpracováníNAZEVTnázev majetkuVS_NAZ_COBTnázev části obceVS_KOD_COBTkód části obceVS_NAZ_KUTnázev katastrálního územíVS_KOD_KUTkód katastrálního územíVS_NAZ_OBCETnázev příslušné obceVS_KOD_OBCETkód základní územní jednotkyPR_COOR_XDsouřadnice konce přiváděcí stoky do ČOVPR_COOR_YDsouřadnice konce přiváděcí stoky do ČOVSYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní,  2 - skupinový)VYP_NAZEVTnázev vodního recipientuVYP_ID_VYPTidentifikační číslo vypouštění odp. vodCJ_POVOLENI_VYPTčíslo jednací povolení k vypouštění OVPLATNOST_POVOLENI_VYPTplatnost povolení k vypouštění OVOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních  územíchOBYV_PRIPNpočet připojených na ČOV v katastrálních územíchOBYV_EKVNpočet EOPROJ_KAP_0Dprojektovaná kapacita Qd (m3/d)PROJ_KAP_1Dprojektovaná kapacita (kg BSK5 za den)PROJ_KAP_2Dprojektovaná kapacita (EO)TECH_CIST_0Ano/Nemechanické čištěníTECH_CIST_1Ano/Nemechanicko-biologické čištěníTECH_CIST_2Ano/NedočištěníTECH_CIST_3Ano/Neodstranění dusíkuTECH_CIST_4Ano/Neodstranění fosforuTECH_CIST_5Ano/NejinéTECH_CIST_JINETpopis jiného čištěníKAL_STABILNstabilizace kalu (0 - anaerobní, 1 - aerobní, 2 -  žádná)KAL_ODVODNodvodnění kalu (0 - strojní, 1 - gravitační, 2 -  žádné)KAL_UPRAVATúprava kaluKAL_PLYNTplynové hospodářstvíEKON_CENADpořizovací cenaVLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPOVOLENI_CISLO_JEDNTčíslo jednací povolení k provozováníKRAJ_VYDANI_POVNkód kraje, který vydal povoleníPOVOLENI_ZE_DNETdatum vydání povolení k provozováníURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od  vlastníkaPOZNAMKATpoznámkaIDENT_DIGIT_MAPATIdentifikátor změny údajů v digitální technické  mapě
1.7 Struktura souboru VUPE VOD
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se),ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 – přiváděcí řad, 1 vodovodní síť)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev vodovodní sítěOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíchOBYV_ZASNpočet zásobených v připojených katastrálních územíchVODA_VYR_0Dvoda vyrobená vlastní (tis. m3/rok)VODA_VYR_1Dvoda převzatá (tis. m3/rok)VODA_VYR_2Dvoda předaná (tis. m3/rok)VODA_FAKT_0Dvoda fakturovaná pitná celkem (tis. m3/rok)VODA_FAKT_1Dvoda fakturovaná pro domácnosti (tis. m3/rok)VODA_FAKT_2Dvoda fakturovaná v zemědělství (tis. m3/rok)VODA_FAKT_3Dvoda fakturovaná v průmyslu (tis. m3/rok)VODA_FAKT_4Dvoda fakturovaná ostatní (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_0Dvoda nefakturovaná (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_1Dvoda nefakturovaná - ztráty v trubní síti (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_2Dvoda nefakturovaná - vlastní potřeba (tis. m3/rok)VODA_NEFAKT_3Dvoda nefakturovaná - ostatní (tis. m3/rok)VODA_ZTRATYDztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den)VODA_PROC_ZTRATYDProcento ztrát vodyCELK_PREP_DELKADcelková přepočtená délka vodovodní sítě (km)EK_VODNEDcena pro vodné bez DPH (Kč/m3)EK_VODNE_DPHDcena pro vodné s DPH (Kč/m3)EK_JEDN_NAKLADDjednotkové náklady na vodovodní síť (Kč/m3)EK_JEDN_NAKLAD_PRDjednotkové náklady na přiváděcí řady (Kč/m3)EK_PORUCHYNporuchy a havárie na přiváděcích řadech a vodovodních sítíchJAK_OBECTjakost vody - název obceJAK_OBEC_KODTjakost vody - kód obceJAK_CASTTjakost vody - název části obceJAK_CAST_KODTjakost vody - kód části obceJAK_KATASTRTjakost vody - katastrálních územíJAK_KATASTR_KODTjakost vody - kód katastrálního územíMIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)MIKRO_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)FYZ_ODBERNpočet fyzikálně-chemických odběrůFYZ_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)FYZ_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)JAK_POC_MAXNpočet ukazatelů v rozboru s největším rozsahemJAK_POC_CELKNcelkový počet kontrolních místVLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovatele zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný odZPRAC_ZAMESTNAVATELTvlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.8 Struktura souboru VUPE_UPRAV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 - s technologií, 1 - bez technologie)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev úpravny vodyBIL_CELKDvoda vyrobená celkem (tis. m3/rok)BIL_SUR_0Dvoda povrchová (tis. m3/rok)BIL_SUR_1Dvoda podzemní (tis. m3/rok)BIL_SUR_2Dinfiltrace (tis. m3/rok)BIL_VODADvoda technologická (tis. m3/rok)BIL_KALDkaly z úpravny vody (tis. m3/rok)EK_NAKLADYDJednotkové náklady na 1 m3 vyrobené vody (Kč/m3)EK_SPOTREBADspotřeba elektrické energie (MWh/rok)BIL_IC_POVRCHTidentifikační číslo odběru povrchové vodyBIL_IC_PODZTidentifikační číslo odběru podzemní vodyMIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)MIKRO_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)FYZ_ODBERNpočet fyzikálně-chemických odběrůFYZ_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)FYZ_LIM_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)FYZ_LIM_3Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)JAK_POC_PREKRNpočet dnů s překročeným limitemJAK_POC_CELKNpočet dnů sledovaného obdobíJAK_POC_MAXNpočet ukazatelů v rozboru s největším rozsahemVLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.9 Struktura souboru VUPE_KANAL
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 – přiváděcí stoka, 1 – stoková síť)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev kanalizační sítěOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíchOBYV_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních územíchOBYV_VYUSTNpočet připojených na volné výusti v katastrálních územíchIC_COVTidentifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojenaCOV_NAZEVTnázev ČOV, na kterou je stoka připojenaIC_VYPTidentifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOVBIL_ODP_0Dodpadní vody vypouštěné do stokové sítě (tis.m3/rok)BIL_ODP_1Dodpadní vody splaškové (tis. m3/rok)BIL_ODP_2Dodpadní vody ostatní (tis. m3/rok)BIL_ODP_3Dsrážková voda fakturovaná (tis. m3/rok)BIL_ODP_PREDANADOdpadní voda předanáBIL_ODP_PREVZATADOdpadní voda převzatáBIL_ODP_RECIPDodpadní vody vypouštěné do recipientu (tis. m3/rok)BIL_ODP_COVDodpadní vody odvedené na ČOV (tis. m3/rok)BIL_VYP_0Dvypouštěné BSK5 (t/rok)BIL_VYP_1Dvypouštěné CHSKCr (t/rok)BIL_VYP_2Dvypouštěné nerozpuštěné látky (t/rok)BIL_VYP_3Dvypouštěný dusík amoniakální (t/rok)BIL_VYP_4Dvypouštěný dusík celkový (t/rok)BIL_VYP_5Dvypouštěný dusík anorganický (t/rok)BIL_VYP_6Dvypouštěný fosfor celkově (t/rok)BIL_VYP_7Djiné vypouštěné látky (t/rok)BIL_VYP_8NRAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)BIL_VYP_9Nrtuť (t/rok)BIL_VYP_10Nkadmium (t/rok)BIL_VYP_11NAOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)BIL_VYP_JINETnázev jiné vypouštěné látkyBIL_ID_VYUSTMidentifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustíEK_POPLATKYDcelkové poplatky za vypouštění odpadních vod (tis. Kč)EK_JEDN_NAKLADYDjednotkové náklady na kanalizační síť (Kč/m3)EK_JEDN_NAKLADY_PRDJednotkové náklady na přiváděcí stoku (Kč/m3)EK_PORUCHYNporuchy a havárie na stokové síti a přiváděcích stokáchJAK_OBECTjakost vody - název obceJAK_OBEC_KODTjakost vody - kód obceJAK_CASTTjakost vody - název části obceJAK_CAST_KODTjakost vody - kód části obceJAK_KATASTRTjakost vody - katastrálních územíJAK_KATASTR_KODTjakost vody - kód katastrálního územíJAK_POCETNpočet volných výpustí do recipientuMIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovateleZPRAC_ZAMESTNAVATELTzaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.10 Struktura souboru VUPE_COV
IDNautomatické číslo (nevyplňuje se)ICPETidentifikační číslo majetkové evidenceTYPNtyp (0 – ČOV)ROKNrok zpracováníJAK_NAZEVTnázev ČOVZU_ICME_NAZMnázev IČMEZUJCMEMIČMEOBYV_BYDLNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územíchOBYV_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních územíchOBYV_EKVNpočet EOBIL_ODP_0Dčištěné odpadní vody celkem (tis. m3/rok)BIL_ODP_1Dsplaškové čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_2Dprůmyslové čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_2ADčištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní (tis. m3/rok)BIL_ODP_3Dsrážkové čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_4Dmechanicky čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_5Dbiologicky čištěné odpadní vody (tis. m3/rok)BIL_ODP_6Dtechnologií dočišťování - terciální (tis. m3/rok)BIL_RECIPDodpadní vody vypouštěné do recipientu (tis. m3/rok)BIL_ODP_COV_0DBSK5 na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_1DCHSKCr na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_2Dnerozpuštěné látky na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_3Ddusík amoniakální na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_4Ddusík celkový na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_5Ddusík anorganický na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_6Dfosfor celkový na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_7Djiné na přítoku do ČOV (t/rok)BIL_ODP_COV_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)BIL_ODP_COV_9Drtuť (t/rok)BIL_ODP_COV_10Dkadmium (t/rok)BIL_ODP_COV_11DAOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)BIL_ODP_COV_JINETpopis jiné na přítoku do ČOVBIL_BALAST_VYPDmnožství čištěných srážkových vod balastních (tis. m3/rok)BIL_ODP_PREDANADOdpadní voda předanáBIL_ODP_PREVZATADOdpadní voda převzatáBIL_ODP_REC_0DBSK5 na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_1DCHSKCr na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_2Dnerozpuštěné látky na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_3Ddusík amoniakální na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_4Ddusík celkový na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_5Ddusík anorganický na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_6Dfosfor celkový na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_7Djiná látka na výtoku z ČOV (t/rok)BIL_ODP_REC_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)BIL_ODP_REC_9Drtuť (t/rok)BIL_ODP_REC_10Dkadmium (t/rok)BIL_ODP_REC_11DAOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)BIL_ODP_REC_JINETpopis jiné látky na výtoku z ČOVBIL_ID_VYPTidentifikační číslo vypouštění odpadních vodVYP_NAZEVTnázev recipientuBIL_KAL_0Dpřímá aplikace kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_1Dspalování kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_2Dkompostování kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_3Dsušení (t sušiny/rok)BIL_KAL_4Dskládkování kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_5Drekultivace kalu (t sušiny/rok)BIL_KAL_6Dpřevoz do jiné ČOV (t sušiny/rok)EK_POPLATKYDcelkové poplatky za vypouštění odpadní vod z ČOV (tis. Kč)EK_NAKLADYDJednotkové náklady na vyčištění 1 m3 vody (Kč/m3)EK_SPOTREBADspotřeba elektrické energie (MWh/rok)MIKRO_ODBERNpočet mikrobiologických odběrůMIKRO_LIM_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)MIKRO_LIM_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)VLASTNIKNodkaz na NR tabulky VLASTNIKPROVOZOVATELNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATELURAD_NAZEVTnázev vodoprávního úřaduURAD_CISLOTčíslo vodoprávního úřaduZPRAC_DATUMDatumdatum zpracováníZPRAC_MISTOTmísto zpracováníZPRAC_JMENOTjméno zpracovateleZPRAC_TELEFONTtelefon zpracovateleZPRAC_EMAILTe-mail zpracovatele zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný odZPRAC_ZAMESTNAVATELTvlastníkaPOZNAMKATpoznámka
1.11 Struktura souboru KAT UZEMI VUME
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNTyp majetku 1 – vodovodní řad, 2 – úpravna, 3 – kan. stoka, 4 - ČOVID_VUMENID příslušného záznamu ve VUME_VOD, ke kterému patříPORNPořadí katastrálního územíKATCISLOTKatastrální čísloKATNAZEVTNázev katastrálního území
1.12 Struktura souboru ICME_VODOV
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNTyp majetku 1- vodovodní řad, 2 – úpravnaID_VUME_VODNID příslušného záznamu v majetkové evidenci vodovodůPORNPořadí majetku, ke kterému je vodovodní řad připojenICMETIdentifikační číslo majetku, ke kterému je vodovodní řad připojenICMENAZEVTNázev majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen
1.13 Struktura souboru ICME_V_ICPE
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNtyp majetku 5 – vodovodní řad, 6 – úpravna, 7 – kan. stoka, 8 - ČOVID_VUPENID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patříPORNPořadí majetkuICMETIdentifikační číslo majetkuICMENAZEVTNázev majetku
1.14 Struktura souboru SPOLUVLAST
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNTyp majetku 1 – vodovodní řad, 2 – úpravna, 3 – kan. stoka, 4 - ČOVID_VUMENID příslušného záznamu v majetkové evidenci, ke kterému patříPORNPořadí spoluvlastníkaOSOBANNR z tabulky VLASTNIK
1.15 Struktura souboru POV_V_ICPE
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)TYPMAJNtyp majetku 5 – vodovodní řad, 6 – úpravna, 7 – kan. stoka, 8 - ČOVID_VUPENID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patříPORNPořadí povolení ve výpisuPOV_CISLO_JEDNTČíslo jednací povoleníPOV_ZE_DNETPovolení ze dneKRAJ_VYDNKraj vydání povolení
1.16 Struktura souboru OD_KOMORY
ID_NRNautomatické číslo (nevyplňuje se)ID_VUMENID příslušného kanalizační stokyPORNPořadí odlehčovací komoryOZNAČENITOznačení odlehčovací komoryPR_COOR_XDSouřadnice XPR_COOR_YDSouřadnice YPROJ_REDENIDProjektovaný poměr ředěníSKUT_REDENIDSkutečný poměr ředění
1.17 Číselník krajů pro položku KRAJ_VYDANI_POV
PrahaN10Středočeský krajN20Jihočeský krajN31Plzeňský krajN32Karlovarský krajN41Ústecký krajN42Liberecký krajN51Královéhradecký krajN52Pardubický krajN53Kraj VysočinaN63Jihomoravský krajN64Olomoucký krajN71Zlínský krajN72Moravskoslezský krajN80
Poznámky:
1. Tabulka KAT_UZEMI_VUME obsahuje čísla a názvy katastrálních území z „majetek je určen pro katastrální území“ (položka ID_VUME odpovídá položce ID v příslušné tabulce VUME_VOD, VUME_KANAL.podle TYPMAJ).
2. Tabulka ICME_VODOV obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou připojené na příslušný vodovod (položka ID_VUME_VOD odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUME_VOD).TYPMAJ může být 1 pro vodovodní řad nebo přívodní řad nebo 2 pro stavbu pro úpravu vody.
3. Tabulka ICME_V_ICPE obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou součástí příslušné provozní evidence (položka ID_VUPE odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUPE_VOD, VUPE_KANAL.. podle TYPMAJ).
4. Tabulka SPOLUVLAST obsahuje spoluvlastníky z majetkové evidence (položka OSOBA odpovídá položce NR v tabulce VLASTNIK).
5. Tabulka POV_V_ICPE obsahuje seznam povolení k provozování týkajících se majetků v jedné provozní evidenci.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
FORMÁT ŽÁDOSTI POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ODST. 10
STRUKTURA SOUBORU EVIDENCE
Na základě zmocnění v § 6 odst. 10 zákona je stanovena struktura souboru evidence ve formátu XML. Aplikace Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsahuje následující strukturu souboru evidence:
(N – celé číslo, T – text, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNidentifikační číslo kraje (např. 21 pro CZ021)nutsToznačení kraje (CZ021)nazevTnázev kraje
Tabulka VODOURADY - obsahuje číselník vodoprávních úřadů ČR
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),krajToznačení krajeidentTkód obce s rozšířenou pravomocínazevTnázev obcenrNpořadí obce v kraji
Tabulka KATCISLO - obsahuje číselník kódů katastrálních území
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),katcisloTčíselný kód katastrálního území
Tabulka CISMAJETEK - obsahuje číselník IČME
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),ident_majTIČME z majetkové evidencenazev_majTnázev majetkuporadi_majNpořadí majetkuadresa_majTadresa provozovny
Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné číselné ID provozovatelefyz_osobaN0 – právnická osoba, 1 - fyzická osobajmenoTnázev provozovatelejmenooTjméno provozovatele (fyzická osoba)prijmeniTpříjmení provozovatele (fyzická osoba)adresa1Tulice a číslo popisné sídla provozovateleadresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla provozovateleadresa3Tobec sídla provozovateleden_narNden narození (v případě fyzické osoby)mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)ICOTidentifikační číslo (IČO)telefonTtelefonické spojení na provozovatelefaxTfaxové spojení na provozovatelee_mailTemailová adresa provozovatelestat_organTstatutární orgán provozovatele
Tabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníků
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné číselné ID vlastníkafyz_osobaN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobajmenoTnázev vlastníkajmenooTjméno vlastníka (fyzická osoba)prijmeniTpříjmení vlastníka (fyzická osoba)adresa1Tulice a číslo popisné sídla vlastníkaadresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla vlastníkaadresa3Tobec sídla vlastníkaden_narNden narození (v případě fyzické osoby)mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)ICOTidentifikační číslo (IČO)telefonTtelefonické spojení na vlastníkafaxTfaxové spojení na vlastníkae_mailTemailová adresa vlastníkastat_organTstatutární orgán vlastníka
Tabulka ZASTUPCE - obsahuje číselník odborných zástupců
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné číselné ID zástupceprimeniTpříjmení zástupcejmenoTjméno zástupcetitulTtitul zástupceden_narNden narozenímes_narNměsíc narozenírok_narNrok narozeníadresa1Tulice a číslo popisné sídla zástupceadresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla zástupceadresa3Tobec sídla zástupcevzdelaniTdosažené vzdělánískolaTnázev školydelka_praxeDdélka praxeve_funkciTve funkci
Tabulka VYRIZUJE - obsahuje číselník osob vyřizujících povolení
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné ID osobyjmenoTjméno osobytelefonTtel. spojení na vyřizující osobuemailTe-mailová adresa osoby vyřizující povolení
Tabulka POVOLENI - obsahuje základní údaje o povolení k provozování
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné ID povoleníprovozovatelNjednoznačné ID provozovatelevlastnikNidentifikační číslo krajeodb_zastupceNjednoznačné ID zástupcejinyNID číslo předchozího povolení na stejný majetekspis_znackaTspisová značkajedn_cisloTjednací číslodatumTpočátek platnosti povoleníplatnostTkonec platnosti povoleníomezeniN0 – povolení nemá omezenou platnost, 1 – má omezenou platnostvyrizujeNjednoznačné ID vyřiz. osoby
Tabulka MAJETEK – přiřazuje majetek k povolením
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné ID povoleniprovozovatelNjednoznačné ID provozovateleident_majTIČME majetkumísto_majTmísto provozovnypočet_osobNpočet fyzických osob využívajících vodovod nebo kanalizaci
Tabulka VLASTMAJETKU - přiřazuje vlastníky k povolení
id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné ID povoleniprovozovatelNjednoznačné ID provozovatelevlastnikNjednoznačné ID vlastníka
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ V DANÉM KALENDÁŘNÍM ROCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Na základě zmocnění v § 36 odst. 7 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu XML. Aplikace Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a dosažené skutečnosti pro kalendářní rok XXXX (t) obsahuje následující strukturu databázového souboru:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník příjemců V+S a provozovatelůid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné číselné ID příjemce nebo provozovatelefyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osobajmenoTkřestní jméno (v případě fyzické osoby)prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)nazevTnázev příjemce nebo provozovateleadresa1Tulice a číslo popisné sídla příjemce nebo provozovateleadresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla příjemce nebo provozovateleadresa3Tobec sídla příjemce nebo provozovateleICOTidentifikační číslo (IČ)den_narNden narození (v případě fyzické osoby)mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)misto_podnikaniTmísto podnikání (pokud se liší od sídla)stat_organTosoba oprávněná jednat za příjemce nebo provozovateleneDPHN0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPHdatova_schrankaTID datové schránky příjemce nebo provozovatelewebova_strankaTwebová stránka příjemce nebo provozovateletelefonTtelefonické spojení na příjemce nebo provozovatelefaxTfaxové spojení na příjemce nebo provozovatelee_mailTemailová adresa příjemce nebo provozovateleTabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníkůid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),nrNjednoznačné číselné ID vlastníkafyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osobajmenoTkřestní jméno (v případě fyzické osoby)prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)nazevTnázev vlastníkaadresalTulice a číslo popisné sídla vlastníkaadresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla vlastníkaadresa3Tobec sídla vlastníka^ICOTidentifikační číslo (IČ)den_narNden narození (v případě fyzické osoby)mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)misto_podnikaniTmísto podnikání (pokud se liší od sídla)stat organTosoba oprávněná jednat za vlastníkaneDPHN0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPHdatova_schrankaTID datové schránky vlastníkawebova_strankaTwebová stránka vlastníkatelefonTtelefonické spojení na vlastníkafaxTfaxové spojení na vlastníkae_mailTemailová adresa vlastníkaTabulka KALKULACE - obsahuje základní údaje o porovnáníchid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),rokNrok, pro který je porovnání zpracovávánonr_provozNjednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr)jinyprovozN1 - provozovatel se liší od příjemce V+Snr_jinyprovozNjednoznačné ID jiného provozovatele (PROVOZOVATEL položka nr)typNtyp porovnání0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelskéjinýN1 - porovnání dvousložkové ceny v pitné vodědvouslozkaKN1 - porovnání dvousložkové ceny v odpadní voděICPETIČPE související s cenoudatumTdatum zpracovánímistoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)vypracovalTjméno zpracovatele porovnáníschválilTjméno člověka, který schválil porovnánítelefonTtelefon na zpracovateleemailTe-mail na zpracovateleobnova_PFO_vDprostředky obnovy podle PFO - voda pitnáobnova_PFO_kDprostředky obnovy podle PFO - odpadní vodaobnova_z_vodneho_vDz toho prostředky obnovy z vodného - pitná vodaobnova_z_stocneho_kDz toho prostředky obnovy ze stočného - odpadní vodahodnota_maj_VUME_vDhodnota souvis. Infrastr. majetku podle VÚME - pitnáhodnota_maj_VUME_kDhodnota souvis. Infrastr. majetku podle VÚME - odpadní vodaTabulka ROZPISD - obsahuje hodnoty porovnáníid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),id_nr_kalkNid_nr z tabulky KALKULACErokNrok, pro který je porovnání zpracovávánonr_provozNjednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL položka nr)typNtyp porovnání0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelskékalkN0 - skutečnost, 1 - kalkulacedatumTdatum zpracovánímistoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)material_vDsoučtové náklady na materiál - pitná vodamaterial_kDsoučtové náklady na materiál - odpadní vodasur_voda_vDnáklady na nákup surové vody - pitná vodasur_voda_kDnáklady na nákup surové vody - odpadní vodavoda_p_prevz_vDnáklady na nákup převzaté vody - pitná vodavoda_o_pred_kDnáklady na předanou odpadní voduchemikalie_vDnáklady na chemikálie - pitná vodachemikalie_kDnáklady na chemikálie - odpadní vodaost_material_vDnáklady na ostatní materiál - pitná vodaost_material_kDnáklady na ostatní materiál - odpadní vodaenergie_vDsoučtové náklady na energii - pitná vodaenergie_kDsoučtové náklady na energii - odpadní vodaelektrina_vDnáklady na el. energii - pitná vodaelektrina_kDnáklady na el. energii - odpadní vodaost_energie_vDnáklady na ostatní energii - pitná vodaost_energie_kDnáklady na ostatní energii - odpadní vodamzdy_vDosobní náklady - pitná vodamzdy_kDosobní náklady - odpadní vodaprime_mzdy_vDmzdové náklady - pitná vodaprime_mzdy_kDmzdové náklady - odpadní vodaost_os_naklady_vDdalší osobní náklady - pitná vodaost_os_naklady_kDdalší osobní náklady - odpadní vodaost_prime_naklady_vDsoučtové ostatní přímé náklady - pitná vodaost_prime_naklady_kDsoučtové ostatní přímé náklady - odpadní vodaodpisy_vDodpisy infrastrukturního majetku - pitná vodaodpisy_kDodpisy infrastrukturního majetku - odpadní vodaopravy_infra_vDopravy infrastrukturního majetku obnovující - pitná vodaopravy_infra_kDopravy infrastrukturního majetku obnovující - odp.vodaopravy_infra_ost_vDobnova infrastrukturního majetku ostatní - pitná vodaopravy_infra_ost_kDobnova infrastrukturního majetku ostatní - odpadní vodanajem_infra_vDnájem (pachtovné) infrastrukturního majetku - pitná vodanajem_infra_kDnájem (pachtovné) infrastrukturního majetku - odpadní vodaprovoz_naklady_vDprovozní náklady - pitná vodaprovoz_naklady_kDprovozní náklady - odpadní vodapoplatky_vyp_vDpoplatky za vypouštění odpadních vod - pitná vodapoplatky_vyp_kDpoplatky za vypouštění odpadních vod - odp.vodaost_prov_nakl_ext_vDostatní externí provozní náklady - pitná vodaost_prov_nakl_ext_kDostatní externí provozní náklady - odpadní vodaost_prov_nakl_vl_vDostatní provozní náklady vlastní - pitná vodaost_prov_nakl_vl_kDostatní provozní náklady vlastní - odpadní vodafin_naklady_vDfinanční náklady - pitná vodafin_naklady_kDfinanční náklady - odpadní vodafin_prijmy_vDostatní výnosy - pitná vodafin_prijmy_kDostatní výnosy - odpadní vodavyr_rezie_vDvýrobní režie - pitná vodavyr_rezie_kDvýrobní režie - odpadní vodaspr_rezie_vDsprávní režie - pitná vodaspr_rezie_kDsprávní režie - odpadní vodaos_nakl_spr_rezie_vDosobní náklady režijní ze správní režie - pitná vodaos_nakl_spr_rezie_kDosobní náklady režijní ze správní režie - odpadní vodauplne_vl_naklady_vDsoučtové úplné vlastní náklady - pitná vodauplne_vl_naklady_kDsoučtové úplné vlastní náklady - odpadní vodapocet_prac_vDpočet pracovníků - pitná vodapocet_prac_kDpočet pracovníků - odpadní vodavoda_pitna_vDvoda pitná fakturovanávoda_pitna_dom_vDvoda pitná fakturovaná pro domácnostivoda_odp_kDvoda odpadní fakturovanávoda_odp_dom_kDvoda odpadní fakturovaná pro domácnostivoda_srazkova_kDvoda srážková fakturovanávoda_odp_cistena_kDvoda odpadní čištěnávoda_prevzata_vDmnožství převzaté pitné vodyvoda_prevzata_kDmnožství převzaté odpadní vodyvoda_predana_vDmnožství předané pitné vodyvoda_predana_kDmnožství předané odpadní vodyjedn_naklady_vDjednotkové náklady - pitná vodajedn_naklady_kDjednotkové náklady - odpadní vodafin_vypor_vDfinanční vypořádání - pitná voda ř. 12fin_vypor_kDfinanční vypořádání - odpadní voda ř. 12fin_vypor_t_2_vDfinanční vypořádání - pitná voda ř. 12.1fin_vypor_t_2_kDfinanční vypořádání - odpadní voda ř. 12.1fin_vypor_OPZP_vDfinanční vypořádání - pitná voda ř. 12.2fin_vypor_OPZP_kDfinanční vypořádání - odpadní voda ř. 12.2UVN fin vyp vDcelkem ÚVN a fin.vypořádání - pitná voda ř. 13UVN_fin_vyp_kDcelkem ÚVN a fin.vypořádání - odpadní voda ř. 13kalkulacni_zisk_vDkalkulacni zisk - pitná vodakalkulacni zisk kDkalkulacni zisk - odpadní vodapodil z UVN vDpodíl z ÚVN - pitná vodapodil_z_UVN_kDpodíl z ÚVN - odpadní vodana_rozvoj_infra_maj_vDprostř. na rozvoj a obnovu infrastr.maj - pitná vodana_rozvoj_infra_maj_kDprostř. na rozvoj a obnovu infrastr.maj - odpadní vodazisk_k_pouziti_vDzisk k použití - pitná voda ř. 17zisk_k_pouziti_kDzisk k použití - odpadní voda ř. 17celkem_UVN_zisk_vDcelkem ÚVN, fin.vyp. a zisk - pitná voda ř. 18celkem_UVN_zisk_kDcelkem ÚVN,fin.vyp. a zisk - odpadní voda ř. 18voda_fakt_srazk_vDvoda fakturovaná pitnávoda_fakt_srazk_kDvoda fakturovaná odpadní a srážkovácena_vodneDuplatňovaná cena pro vodnécena_stocneDuplatňovaná cena pro stočnécena_vodne_DPHDuplatňovaná cena pro vodné včetně DPHcena_stocne_DPHDuplatňovaná cena pro stočné včetně DPHobnov_cena_vodneDplně obnovující cena pro vodné ř. Xobnov_cena_stocneDplně obnovující cena pro stočné ř.Xvyrov_ pol_t2_vodneDvyrovnávací položka t+2 pro vodné ř. Yvyrov_pol_t2_stocneDvyrovnávací položka T+2 pro stočné ř. Ypevna_minus_UVN_zisk_vDpohyblivá složky - ÚVN a zisk - pitná vodapevna_minus_UVN_zisk_kDpohyblivá složky - ÚVN a zisk - odpadní vodapodil z UVN zisk vDpodíl z celkových ÚVN a zisku - pitná vodapodil_z_UVN_zisk_kDpodíl z celkových ÚVN a zisku - odpadní vodapohybliva_UVN_zisk_vDpohyblivá složka - pitná vodapohybliva UVN zisk kDpohyblivá složky - odpadní vodaz toho UVN vDz toho ÚVN - pitná vodaz_toho_UVN_kDz toho ÚVN - odpadní vodaz_toho_kalk_zisk_vDz toho zisk - pitná vodaz_toho_kalk_zisk_kDz toho zisk - odpadní vodacena_pohyblive_vDcena pohyblivé složky - pitná vodacena_pohyblive_kDcena pohyblivé složky - odpadní vodacena_pohyblive_DPH_vDcena pohyblivé složky s DPH - pitná vodacena_pohyblive_DPH_kDcena pohyblivé složky s DPH - odpadní vodaparametry_pevne_vTparametry pohyblivé složky podle $ 32parametry_pevne_kTparametry pohyblivé složky podle $ 32Tabulka KALK_VLAST - obsahuje vlastníky uvedené v porovnáníid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),id_nr_kalkNid_nr z tabulky KALKULACErokNrok, pro který je porovnání zpracovávánonr_provozNjednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup. nr)typNtyp porovnání0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelskémistoT zpraoznačení porovnání (místo, pro které je cováváno)vlastNID vlastníka (VLASTNÍK sloup, nr)Tabulka ROZPIS_NAJEM - obsahuje hodnoty tab.č.3 pro konkrétního vlastníkaid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),id_nr_kalkNid_nr z tabulky KALKULACErokNrok, pro který je porovnání zpracovávánonr_vlastNjednoznačné ID vlastníka (VLASTNIK sloup, nr)najem_infra_vDnájem infrastruktur.majetku pitná voda (4.4)najem_infra_kDnájem infrastruktur.majetku odpadní voda (4.4)najem_odpisy_pronaj_maj_vDodpisy pronajatého majetku pitná vody (4.4.1)najem_odpisy_pronaj_maj_kDodpisy pronajatého majetku odpadní voda (4.4.1)najem_opravy_infra_maj_vDopravy obnovující infra.majetku pitná voda (4.4.2)nájem opravy infra maj k (4.4.2)Dopravy obnovující infra.majetku odpad, vodanajem_opravy_ost_infra_maj_vDopravy ostatní infra.majetku, pitná voda (4.4.3)najem_opravy_ost_infra_maj_kDopravy ostatní infra majetku odpad, voda (4.4.3)najem_ostatni_prostredky_vDost.položky v nájmu pitná voda (4.4.4)najem_ostatni_prostredky_kDost.položky v nájmu odpadní voda (4.4.4)najem_zisk_vDzisk pitná voda (4.4.5)najem_zisk_kDzisk odpadní voda (4.4.5)pr_obnovy_pachtovne_vDz ř.4.4.5 na obnovu propacht.majetku pitná (ř.4.4.6)pr_obnovy_pachtovne_kDz ř.4.4.5 na obnovu propacht.majetku odp.v. (ř.4.4.6)obnov_pachtovne_vDobnovující pachtovné pitná voda (ř.4.4.7)obnov_pachtovne_kDobnovující pachtovné odpadní voda (ř.4.4.7)pr_obnovy_PFO_vDpr.obnovy majetku za rok podle PFO pitná (ř.4.4.8)pr_obnovy_PFO_kDpr.obnovy majetku za rok podle PFO odp.v.(ř.4.4.8)pr_obnovy_z_pacht_vDpr.obnovy majetku pitná voda (ř.4.4.9)pr_obnovy_z_pacht_kDpr.obnovy tvorba za rok ostatní odp.voda (ř.4.4:9)vypracovalTjméno zpracovateletelefonTtelefon zpracovateleemailTe-mail zpracovateledatumTdatum zpracováníICOTIČO vlastníkanazevTnázev vlastníkaTabulka CISICPEPOVOLENI - obsahuje IČPE uvedená ve porovnáníid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),id_nr_kalkNid_nr z tabulky KALKULACErokNrok, pro který je porovnání zpracovávánonr_provozNjednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr)typNtyp porovnání0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelskémistoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)ident_majTidentifikační číslo provozní evidence uvedené v porovnánínazev_majTnázev provozní evidence uvedené v porovnáníTabulka CISMAJETEK - obsahuje IČPE, ze kterých se vybírají IČPE uvedená ve porovnáníid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),ident_majTidentifikační číslo provozní evidencenazev_majTnázev provozní evidencejm_vlastnikTnázev vlastníka zadaného IČPEjm_provozTnázev provozovatele zadaného IČPETabulka VYSVĚTLIVKY - obsahuje komentáře k jednotlivým řádkům porovnáníid_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),id_nr_kalkNid_nr z tabulky KALKULACErokNrok, pro který je porovnání zpracovávánonr_provozNjednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr)typNtyp porovnání0 - dílčí odběratelské 1 - celkové odběratelské 2 - součtové odběratelské 3 - dílčí provozovatelské 4 - celkové provozovatelské 5 - součtové provozovatelskémistoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)radkyNčíslo řádky, ke které se komentář vztahujevysvetlivkaTtext komentářeoborN0 - pitná voda, 1 - odpadní voda
Příloha č. 25 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
MAPOVÁ ČÁST VODOVODŮ A KANALIZACÍ
STRUKTURA MAPOVÉ ČÁSTI
Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je obsah a formát mapové části vodovodů a kanalizací stanoven takto:
• seznam požadovaných geovrstev pro zákres systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém:○ vodovody▪ V_rady: vodovodní řadylinie▪ V_zdroj: zdroje vody (studny, vrty, jímací zářezy)body▪ V_uv: úpravny vodybody▪ V_v: vodojemybody▪ V_csv: čerpací stanicebody▪ V_rs: redukční ventilbody○ kanalizace▪ K_stoky: kanalizační stokylinie▪ K_cov: čistírny odpadních vodbody▪ K_cs: čerpací stanicebody▪ K_v: kanalizační výustibody▪ K_ok: odlehčovací komorybody• geovrstvy budou vytvořeny ve formátu SHP
TABULKOVÁ ČÁST
Obsah tabulkových informací k SHP vrstvám z mapové části je stanoven takto:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti, DT datum)
VODOVODY:
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_rady - obsahuje doplňkové informace k vodovodním řadům:
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastruktury• systémNpříslušnost vodovodního řadu k systému: číselník - 0 - samostatný, - 1 - místní, - 2 - skupinový• dnNdimenze řadu (DN)• materiálNčíselník - 1 - kov, - 2 - plasty, - 3 - litina - 4 - jiný - 5 - nespecifikováno• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,• - icmeTevidenční číslo záměru v evidenci editora je identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 1, tabulka VUME_VOD)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_zdroj - obsahuje doplňkové informace ke zdrojům vody:
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastruktury• typNčíselník - 1 - jímací zářez, - 2 - studna, - 3 - vrt, - 4 - ostatní• kapDvydatnost [m3/d]• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,• icmeTje identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 1, tabulka VUME_UV)• icocNevidenční číslo záměru v evidenci editora je identifikační číslo v systému podniku Povodí nebo IS surová voda spravované Českým hydrometeorologickým ústavem
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_uv - obsahuje doplňkové informace k úpravnám vody (ÚV):
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK)• typNčíselník - 0 - s technologií pro úpravu vody, - 1 - bez technologie• kapDkapacita ÚV [l/s]• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,• icmeTje identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 2, tabulka VUME_UV)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_v - obsahuje doplňkové informace k vodojemům:
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastrukturytypNčíselník - 1 - věžový, - 2 - zemní, - 3 - ostatní• kapDobjem [m3]• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_csv - obsahuje doplňkové informace k čerpacím stanicím vodovodů (ČSV):
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastruktury• kapDčerpané množství Qmax ČSV [l/s]• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě V_rs - obsahuje doplňkové informace k jinému technologickému objektu vodovodní sítě (RS):
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastrukturystavNčíselník - 1 - stávající stav - 2 - návrh,
KANALIZACE
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_stoky - obsahuje doplňkové informace ke kanalizačním stokám:
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovanýv informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastruktury• ucelNčíselník - 0 - stoková síť jednotná, - 1 - stoková síť oddílná splašková, - 2 - stoková síť oddílná srážková (dešťová) - 3 - stoková síť ostatní• druhsNčíselník - 0 - stoková síť gravitační, - 1 - stoková síť tlaková, - 2 - stoková síť podtlaková• dnNdimenze (DN)• materiálNčíselník - 1 - kamenina, - 2 - beton, - 3 - plasty, - 4 - jiný - 5 - nespecifikováno• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,icmeTje identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 3, tabulka VUME_KANAL)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_cov - obsahuje doplňkové informace čistírnám odpadních vod (ČOV):
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovanýv informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastrukturytypNčíselník - 1 - mechanicky (bez dalšího stupně) - 2 - kořenová čistírna - 3 - mechanicko-biologické - 4 - další stupeň čištění (terciární)• kapDprojektovaná kapacita Qd [m3/d]• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,• icmeTje identifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy Č4, tabulka VUME_COV)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_cs - obsahuje doplňkové informace k čerpacím stanicím (ČS):
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastrukturykapDčerpané množství Qmax ČS [l/s]• hDvýtlačná výška Hmax ČS [m]• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_v - obsahuje doplňkové informace ke kanalizačním vyústím:
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastruktury)• stavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh,• icmeTidentifikační číslo majetkové evidence z VÚME (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle Přílohy č. 4, tabulka VUME_COV)• ispopNje identifikační číslo v systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
Atributová tabulka (DBF) k vrstvě K_ok - obsahuje doplňkové informace k odlehčovacím komorám:
• datumDTidentifikátor změny, datum změny• gidNsystémový identifikátor objektu nebo zařízení v generovaný v informačním systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) pouze u stávající infrastrukturystavNčíselník - 1 - stávající stav, - 2 - návrh.
Příloha č. 26 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
FORMÁT A STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU ÚDAJŮ
(K § 5 odst. 6 zákona)
(N – celé číslo, T – text, A/N – ano/ne, M – memo položka, D – reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
1.1 Údaje o vlastníkovi
FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTjméno fyzické osobyPRIJMENITpříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1Tulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3Tobec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNden narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNměsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROKJMARNrok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)TELEFONTtelefonE_MAILTe-mailIDENTIFIKATOR_ DATOVE_SCHRANKYTIdentifikátor datové schránky
1.2 Údaje o provozovateli
FYZ_OSOBAN0 – právnická osoba, 1 – fyzická osobaJMENOTjméno fyzické osobyPRIJMENITpříjmení fyzické osobyNAZEVTnázev právnické i fyzické osobyADRESA1Tulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osobyADRESA2TPSČ sídla právnické i fyzické osobyADRESA3Tobec sídla právnické i fyzické osobyICOTIČO právnické nebo fyzické osobyDEN_NARNden narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)MES_NARNměsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)ROK_NARNrok narození fyzické osoby pokud nemá IČO)TELEFONTtelefonE_MAIL IDENTIFIKATOR_ DATOVE_SCHRANKYTe-mail
1.3 Údaje o majetkové evidenci vodovodních řadů
VS_NAZ_COBTnázev části obce (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro rozvodnou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro rozvodnou síť)  příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 -  místní, 2 - skupinový)SYSTEMNOBYV_ZASNpočet zásobených v připojených katastrálních územích
1.4 Údaje o majetkové evidenci stavby pro úpravu nebo jímání vody
TECH_UPRAVYN1 - jednostupňová, 2- dvoustupňová,  3- vícestupňová, 4 - jinéJINA_UPRAVATNázev jiné úpravyTECH_CHEM_AAno/Nekoagulanty na bázi hliníkuTECH_CHEM_BAno/Nekoagulanty na bázi železaTECH_CHEM_CAno/Nek úpravě pHTECH_CHEM_C1Ano/Nehydroxid vápenatýTECH_CHEM_C2Ano/Neoxid vápenatýTECH_CHEM_C3Ano/Neuhličitan vápenatýTECH_CHEM_C4Ano/Nepolovypálený dolomitTECH_CHEM_C5Ano/Nekyselina chlorovodíkováTECH_CHEM_C6Ano/Nekyselina sírováTECH_CHEM_C7Ano/Nehydroxid sodnýTECH_CHEM_C8Ano/Neuhličitan sodnýTECH_CHEM_C9Ano/Nehydrouhličitan sodnýTECH_CHEM_C10Ano/Neoxid uhličitýTECH_CHEM_C11Ano/Nesiřičitan sodnýTECH_CHEM_C12Ano/Nedolomitické vápnoTECH_CHEM_DAno/Neaktivní uhlíTECH_CHEM_EAno/Nedezinfekční a oxidační prostředkyTECH_CHEM_FAno/Neinhibitory korozeTECH_CHEM_JINETnázev jiné látkyTECH_TECH_1Ano/Neprovzdušnění - aeraceTECH_TECH_2Ano/Neseparace - sedimentace, čiření, flotaceTECH_TECH_3Ano/Nefiltrace přes filtrační materiál - písek, Filtralite, jináTECH_TECH_4Ano/Nefiltrace přes odkyselovací materiálTECH_TECH_5Ano/Nepomalá biologická filtraceTECH_TECH_6Ano/Nemembránová filtrace - mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmózaTECH_TECH_7Ano/NeozonizaceTECH_TECH_8Ano/Nesorpce na aktivním uhlíTECH_TECH_9Ano/Nestabilizace - dávkování vápna a oxidu uhličitéhoTECH_TECH_10Ano/Neiontová výměnaTECH_TECH_11Ano/Nechemická dezinfekceTECH_TECH_12Ano/Nedezinfekce ÚV zářenímTECH_TECH_13Ano/Nejiná technologie - popsatDEZIN_CHEM_1Ano/Nes použitím chloruDEZIN_CHEM_2Ano/Nechlornan vápenatýDEZIN_CHEM_3AAno/Nenakupovaný chlornan sodnýDEZIN_CHEM_3BAno/Nevyráběný chlornan v místě elektrolýzou soliDEZIN_CHEM_4Ano/Nechloritan sodnýDEZIN_CHEM_5Ano/Nechlorid amonnýDEZIN_CHEM 6Ano/Nesíran amonnýDEZIN_OZONAno/NeozonDEZIN_CHEM 8Ano/Neperoxid vodíkuDEZIN_CHEM 9Ano/Nemanganistan draselnýDEZIN_UVAno/Neprováděná ÚV zářenímDEZIN_JINATnázev jiné látky
1.5 Údaje o majetkové evidenci kanalizačních řadů
VS_NAZ_COBTnázev části obce (pro stokovou síť)VS_NAZ_KUTnázev katastrálního území (pro stokovou síť)VS_NAZ_OBCETnázev příslušné obce (pro stokovou síť)SYSTEMNpříslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní,  2 - skupinový)VY_NANvypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný katastr, 2 - ČOV jiný)VY_NAZEV_COVTnázev ČOVOBYV_PRIP_COVNpočet připojených na ČOV v katastrálních  územíchOBYV_PRIP_VOLNpočet připojených na volné výpustě v katastrálních územíchTU_DRUH_0Ano/Nestoková síť jednotnáTU_DRUH_1Ano/Nestoková síť oddílná (nepoužívá se)TU_DRUH_2Ano/Nestoková síť oddílná srážkováTU_DRUH_3Ano/Nestoková síť oddílná splaškováTU_DRUH_4Ano/Nestoková síť gravitačníTU_DRUH_5Ano/Nestoková síť tlakováTU_DRUH_6Ano/Nestoková síť podtlaková
1.6 Údaje o provozní evidenci vodovodních řadů
VODA_ZTRATYDztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den)VODA_ZTRATY_PRDprocento ztrát vody v trubní síti
1.7 Údaje o rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem
ZM_PROVOZ_VAno/Neuzavírání smluv o dodávce pitné vodyZM_PROVOZ_KAno/Neuzavírání smluv o odvádění odpadních vodZM_PRIPOJ_VAno/Neumožnění připojení na vodovodZM_PRIPOJ_KAno/Neumožnění připojení na kanalizaciZM_PRIJEMCE_VAno/Nevýběr vodnéhoZM_PRIJEMCE_KAno/Nevýběr stočného
1.8 Údaje o stížnostech
STIZN_POCET_VNpočet stížností na kvalitu vodySTIZN_ODUV_VNpočet odůvodněných stížnostíSTIZN_POCET_KNpočet stížností v souvislosti s odváděním  odpadních vodSTIZN_ODUV_KNpočet odůvodněných stížností
1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
1a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.
4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
5) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků. ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi. ČSN ISO 5667 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží. – Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven a vody z vodovodních sítí. – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod. – Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků. ČSN EN ISO Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů. ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
6) ČSN 75 77 11 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení mikroskopického obrazu. ČSN 75 77 12 Biologický rozbor – Stanovení biosestonu. ČSN 75 77 13 Biologický rozbor – Stanovení abiosestonu.
7) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků. ČSN ISO 5667 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod. ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi. ČSN EN ISO Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů. ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb. § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí. TNV 755402 Výstavba vodovodního potrubí.
11) ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
12) ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
15) ČSN 756401: Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500.
16) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.
17) ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.
18) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 1 - 6. ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.
20) ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok. ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení.
21) ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 7: Provoz a údržba. TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí. TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.
23) § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
24) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
25) § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.
26) ČSN EN 4064 - 1, 257807 - stávající technické a metrologické požadavky na vodoměry na studenou vodu.
27) Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované EHS.
28) ČSN ISO 4064 - 1 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích (měřidla pro studenou pitnou vodu).
29) § 10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.
31) Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.
32) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).
33) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
34) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
35) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.“.
35) § 4d odst. 3 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
1) Typy limitů podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody.
37) Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).