441/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

441
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2012
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií
a) při výrobě tepelné energie pro
1. kotle,
2. spalinové kotle a
3. solární kolektory,
b) při výrobě elektřiny pro
1. parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou,
2. plynovou turbínu,
3. paroplynové zařízení,
4. spalovací motor,
c) při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro
1. paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
2. parní protitlakou turbínu,
3. kondenzační odběrovou turbínu,
4. plynovou turbínu,
5. spalovací motor,
6. mikroturbínu,
7. Stirlingův motor,
8. palivový článek,
9. parní stroj,
10. organický Rankinův cyklus, nebo
11. kombinace technologií uvedených v bodech 1 až 10.
(2) Minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií se nestanoví pro výrobny elektřiny nebo výrobny tepla
a) se spalovacími motory do celkového elektrického výkonu výrobny energie 90 kW,
b) využívající jaderné palivo,
c) využívající odpadní tepelnou energii z chemických procesů, nebo
d) určené jako náhradní nebo nouzové zdroje provozované pouze při řešení mimořádných událostí k zabezpečování nouzových dodávek energie a zdroje sloužící k uvádění výrobny tepla nebo výrobny elektřiny do provozu, které jsou takto navrženy a specifikovány v dokumentaci pro umístění a povolení stavby.
(3) Vyhláška dále stanoví minimální účinnost užití energie pro splnění nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nároku na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie a nároku na podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie
a) při výrobě tepelné energie pro
1. kotle,
2. technologie uvedené v odstavci 1 písm. c) do celkového elektrického instalovaného výkonu 7,5 MW, při jejich instalaci do stávající výrobny tepla však jen do výše odpovídající možnému využití jejího dosavadního tepelného výkonu pro výrobu elektřiny,
3. výrobny tepla využívající geotermální energii s výkonem nad 200 kW,
b) při výrobě elektřiny pro technologie uvedené v odstavci 1 písm. c).
(4) Vyhláška stanoví dále
a) způsob stanovení účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo v kombinované výrobě elektřiny a tepla,
b) četnost vyhodnocování skutečné účinnosti užití energie a její porovnání s hodnotami minimální účinnosti užití energie.
§ 2
Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k požadavkům pro výstavbu nové výrobny tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na provozní podporu tepla z podporované biomasy se jmenovitým tepelným výkonem nad 200 kW podle § 24 a investiční podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 25 zákona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě tepelné energie
a) v palivovém a spalinovém kotli se účinnost výroby tepelné energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) v solárním kolektoru se účinnost výroby tepelné energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Minimální účinnost výroby tepla při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 15 k této vyhlášce, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou je uvedena v příloze č. 16 k této vyhlášce. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla je uvedena v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(5) Jestliže je ve výrobně tepla instalováno více kotlů, nevztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie na kotel, který byl v daném roce z provozních důvodů využíván opakovaně jen v časových intervalech kratších než 168 hodin a nepřekračujících celkovou dobu provozu 2 000 hodin/rok nebo jde-li o kotel provozovaný s výkonem sníženým na 60 % jmenovité hodnoty nebo méně. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(6) Není-li ve výrobně tepla instalováno měření vyrobené tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se dodržení minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se dodržení minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(7) Při rekonstrukci kotle nemusí být dodržena minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nebo přílohy č. 16 k této vyhlášce nebo minimální účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že její dodržení není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují veškerá dostupná technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie.
(8) Minimální účinnost podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nemusí splňovat za provozu parní kotle, které se podílejí na výrobě elektřiny, jestliže účinnost výroby elektřiny splňuje požadavky přílohy č. 18 k této vyhlášce.
(9) Minimální účinnost výroby tepelné energie ze solárního kolektoru je uvedena v příloze č. 22 k této vyhlášce.
§ 3
Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k požadavkům pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z degazačního nebo důlního plynu podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě elektřiny
a) v parním soustrojí s kondenzační turbínou se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) v soustrojí se spalovacím motorem se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
d) v paroplynovém zařízení se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Minimální účinnost výroby elektřiny při provozu parního turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce. Je-li ve výrobně elektřiny více parních turbosoustrojí, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce na průměrnou hodnotu celé výrobny elektřiny.
(4) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce se nevztahuje na parní kondenzační soustrojí, které odebírá páru z rozvodu o nižším tlaku, než je na výstupu z kotlů, a slouží zpravidla k regulaci kolísavého odběru páry.
(5) Při rekonstrukci parního kondenzačního turbosoustrojí nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.
§ 4
Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na výstavbu nové výrobny pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z biomasy nebo biokapalin nebo bioplynu podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nárok na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů jiných, než je degazační nebo důlní plyn podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, a nárok na provozní podporu tepla vyrobeného z biomasy s instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MWe podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla
a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
b) v parní protitlaké turbíně nebo v kondenzační odběrové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
d) ve spalovacím motoru se účinnost výroby energie a v kombinaci s kotli stanoví postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,
e) v palivovém článku se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, a v kombinaci s kotli se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f) v organickém Rankinově cyklu se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, a v kombinaci se spalovacím motorem se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
g) v mikroturbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
h) ve Stirlingově motoru se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
i) v parním stroji se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(3) Minimální účinnost výroby elektřiny a tepla
a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla je uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce,
b) v parní protitlaké turbíně a v kondenzační odběrové turbíně je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně je uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce,
d) ve spalovacím motoru je uvedena v příloze č. 20 k této vyhlášce a v kombinaci s kotli v příloze č. 21 k této vyhlášce,
e) v palivovém článku, v mikroturbíně, ve Stirlingově motoru, v parním stroji a v kombinaci spalovacího motoru s palivovým článkem nebo s ORC cyklem navrhuje na základě výpočtu podle odstavce 2 písm. e), g), h) a i) stavebník nebo vlastník uvedené výrobny elektřiny nebo výrobny tepla. Navržené hodnoty minimální účinnosti odsouhlasuje ministerstvo,
f) v organickém Rankinově cyklu je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce.
(4) Je-li ve výrobně energie více stejných technologií uvedených v odstavci 1, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny a tepelné energie na průměrnou hodnotu celé výrobny energie.
(5) Při rekonstrukci parní kondenzační odběrové turbíny nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.
§ 5
Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv
(1) Při stanovení minimální účinnosti jednotlivých typů technologií na výrobu energie se vychází z výhřevnosti jednotlivých druhů paliv uvedené v příloze č. 23 k této vyhlášce a v případě biomasy také z obsahu vody v palivu.
(2) Výhřevnosti jednotlivých druhů paliv jiné, než jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce, doloží vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie protokolem vystaveným akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou.
(3) Výrobce energie ověřuje výhřevnost paliva alespoň jednou za 6 měsíců a při každé změně dodavatele paliva.
§ 6
Četnost vyhodnocování minimální účinnosti užití energie
(1) Účinnost výroby tepelné energie, účinnost výroby elektřiny včetně účinnosti výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se vyjma případů uvedených v odstavci 2 vyhodnocuje minimálně jednou ročně.
(2) V případě uplatňování nároku na podporu podle § 4, 5, 24 a 25 zákona o podporovaných zdrojích energie se vyhodnocuje účinnost jednou měsíčně.
(3) Výsledky porovnání vypočtené účinnosti užití energie s minimální účinností užití energie se použijí
a) ve zprávě o pravidelné kontrole kotle a tepelných rozvodů podle zákona o hospodaření energií,
b) ve výkazu o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů a ve výkazu o výrobě tepla z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
(4) Na vyžádání se předkládá výpočet, vyhodnocení účinnosti užití energie a porovnání s minimální účinností užití energie za požadovaná období ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

§ 7
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se zrušuje.
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích
(1) Účinnost výroby tepelné energie ηv ve všech typech kotlů se všemi druhy paliv se stanoví jako poměr tepelné energie vyrobené v kotli Qv [GJ] a energie paliva spáleného v kotli Qpal [GJ] za stejnou dobu vyjádřený
ηv=Qv×100Qpal=Qv×100Mpal×Qir          %
(2) Tepelná energie vyrobená v kotli Qv se stanoví podle druhu teplonosné látky
a) pro teplovodní a horkovodní kotle
Qv=Mv×ivy-ivs1000          GJ
b) pro parní kotle s výrobou přehřáté páry
Qv=Mp×ip-inv1000          GJ
c) pro parní kotle s výrobou syté páry
Qv=Mnv×ip-inv1000          GJ
(3) Není-li možno použít postup podle odstavce 2, protože nejsou pro kotle o jmenovitém výkonu do 2,5 MW na plynné nebo kapalné palivo k dispozici spolehlivá, technicky vhodná měřidla nebo by jejich pořízení bylo ekonomicky neefektivní, stanoví se účinnost výroby tepelné energie ηv prostřednictvím provedeného měření v příslušném roce podle vztahu
ηv = 100 - ξk - 4 [%]
(4) U kotlů o jmenovitém výkonu nad 2,5 MW se účinnost výroby tepelné energie ηv stanoví podle normy ČSN 07 0305 - Hodnocení kotlových ztrát.
(5) U kotlů instalovaných ve spalovnách komunálního nebo průmyslového odpadu se účinnost výroby tepelné energie ηv stanoví prostřednictvím kontinuálně nebo pravidelně prováděného měření v příslušném roce podle vztahu:
ηv = 100 - ξk − 8 [%]
(6) U spalinových kotlů za plynovou turbínou se účinnost výroby tepelné energie ηv stanoví jako poměr rozdílu průměrných ročních teplot spalin na vstupu do kotle a na výstupu z něho a průměrné roční teploty na vstupu, s odečtením ztráty tepla z kotle do okolí podle vztahu:
ηv=ts-tkts-ξss100×100          %
(7) Ztrátu citelným teplem spalin ξk pro případ podle odst. 3 a odst. 5 je možno stanovit pomocí změření obsahu CO2 ( ωCO2 ) ve spalinách za kotlem, tzn. ztrátu citelným teplem spalin ξk - podle ČSN 07 0305 - Hodnocení kotlových ztrát
ξk=K1.tk-tvzωCO2          %
Hodnota ωCO2 se stanoví bud přímým měřením nebo přepočtem z naměřeného obsahu O2 ve spalinách za kotlem a přebytku vzduchu α
ωCO2=ωCO2maxα
α=2121-ωO2
kde
K1 [-] Koeficient pro uhlí podle ČSN 070305; pro LTO = 0,58; pro TTO = 0,6; pro ZP = 0,48; pro komunální odpad = 0,7;
Mnv [t] množství napájecí vody na vstupu do kotle
Mp [t] množství páry na výstupu z kotle
Mpal [t, tis.m3] množství spáleného paliva
Mv [t] množství oběhové vody proteklé kotlem
Qir [MJ/kg, MJ/m3] výhřevnost paliva
Qpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli, resp. ve výrobně tepla
Qv [GJ] teplo vyrobené v kotli
ξss [%] Ztráta sdílením tepla z kotle do okolí (pokud není známa z dokumentace, dosadí se ξss = 1 %)
ξk [%] Ztráta citelným teplem spalin (komínová) zjištěná na základě měření teploty a analýzy spalin za kotlem (při větším počtu měření průměrná hodnota v příslušném roce)
inv [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie napájecí vody na vstupu do kotle
ip [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu z kotle
ivs [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie horké nebo teplé vody na vstupu do kotle
ivy [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie horké nebo teplé vody na výstupu z kotle
tk [°C] průměrná roční nebo měsíční teplota spalin (resp. teplota spalin při stanovení ztráty citelným teplem spalin) na výstupu z kotle do komína
ts [°C] průměrná roční nebo měsíční teplota spalin z turbíny na vstupu do kotle
ηv [%] účinnost výroby tepla v kotli
tvz [°C] teplota vzduchu vstupujícího do kotle
α [-] přebytek vzduchu ve spalinách za kotlem
ωCO2 [obj.% ] naměřený obsah CO2 ve spalinách za kotlem
ωCO2¨max [obj.% ] obsah CO2 ve spalinách při teoretickém spalování (závisí na druhu paliva) pro černé uhlí = 18,7; pro hnědé uhlí = 19; pro LTO = 15,6; pro TTO =16; pro ZP = 11,9; pro komunální odpad =17;
ωCO2 [obj.% ] naměřený obsah O2 ve spalinách za kotlem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z výrobny tepla
(1) Účinnost dodávky tepelné energie ηd se stanoví jako poměr tepelné energie dodané z výrobny tepla Qd [GJ] a energie paliva spáleného ve všech kotlích Qpal [GJ] za stejnou dobu vyjádřený
ηd=Qd×100Qpal=Qd×100Mpal×Qir          %
(2) Tepelná energie dodaná z výrobny tepla Qd se stanoví podle druhu teplonosné látky
a) tepelná energie dodávaná v teplé nebo horké vodě
Qd=Mvd×idv-idz1000          GJ
b) tepelná energie dodávaná v páře
Qd=Mpd×ipd-ik1000          GJ
c) tepelná energie dodávaná v páře při zahrnutí ztráty kondenzátu v rozvodu tepla a u odběratele (mimo zdroj tepla)
Qd=Mpd×ipd-Mk×ik1000          GJ
d) tepelná energie dodávaná v páře několika výstupy s různými parametry je součtem ze součinů měřeného množství a jemu odpovídající entalpie pro jednotlivé parametry páry a vratného kondenzátu
Qd=∑i=1nMpdi×ipd-iki1000 resp. Qd=∑i=1nMpdi×ipdi-∑i=1nMki×iki1000          GJ
kde
Mk [t] množství vratného kondenzátu na vstupu do výrobny tepla,
Mki [t] množství vratného kondenzátu jednotlivých parametrů na vstupu do výrobny tepla
Mpal [t, tis.m3] množství spáleného paliva
Mpd [t, tis.m3] množství páry měřené na výstupu z výrobny tepla
Mpdi [t] množství páry jednotlivých parametrů na výstupu z výrobny tepla
Mvd [t] množství oběhové vody měřené na výstupu z výrobny tepla
Qd [GJ] teplo dodané z výrobny tepla
Qir [MJ/kg, MJ/m3] výhřevnost paliva
Qpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli, resp. ve výrobně tepla
idv [kJ/kg] průměrná roční entalpie oběhové vody na výstupu z výrobny tepla
idz [kJ/kg] průměrná roční entalpie oběhové vody na vstupu do výrobny tepla
ik [kJ/kg] průměrná roční entalpie vratného kondenzátu
iki [kJ/kg] roční entalpie vratného kondenzátu jednotlivých parametrů na vstupu do výrobny tepla
ipd [kJ/kg] průměrná roční entalpie páry v místě měření průtoku
ipdi [kJ/kg] roční entalpie páry jednotlivých parametrů na výstupu z výrobny tepla
ηd [%] účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v solárním kolektoru
(1) Účinnost solárního kolektoru
Závislost účinnosti kapalinového solárního kolektoru na definovaných okrajových podmínkách se stanovuje z křivky účinnosti (při kolmém úhlu dopadu slunečního záření) ve tvaru
ηsk=ηo-a1.tm-teG-a2.tm-te2G          %
kde
ηo [-] účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou teplonosné kapaliny tm a okolím te (nulové tepelné ztráty), zjednodušeně označovaná jako optická účinnost
a1 [W/m2K] lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru
a2 [W/m2K] kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru
G [W/m2] sluneční ozáření
Tři konstanty křivky účinnosti ηo, a1, a2 vztažené k ploše apertury zcela charakterizují účinnost kolektoru v celém rozsahu provozních podmínek.
(2) Účinnost kolektoru
Z křivky účinnosti je možné stanovit pro referenční podmínky:
a) sluneční ozáření G = W/m2
b) zvolený rozdíl teplot mezi střední teplotou teplonosné kapaliny v kolektoru tm a venkovním prostředím te podle typu kolektoru
c) minimální účinnost kolektoru ηr pro instalace větších výkonů
Hodnoty ηo, a1, a2 jsou stanoveny zkouškou tepelného výkonu kolektoru.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v parním turbosoustrojí
Vzorce uvedené v části a) této přílohy platí pro výpočet a porovnání účinnosti a měrné spotřeby energie v palivu u zařízení ve výrobnách elektřiny a ve výrobnách elektřiny a tepla bez rozdílu výkonu. Podle Směrnice LCP1) pro velká spalovací zařízení je porovnávací hodnotou čistá účinnost (netto účinnost), jejíž výpočet je uveden v části b). Pro tato zařízení mohou vzorce v části a) sloužit k výpočtu dílčích účinností, popř. k porovnání se zařízením menšího výkonu.
a) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně s jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW
(1) Účinnost výroby elektřiny ηel v parním turbosoustrojí bez dodávky tepla se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] k energii paliva spotřebovaného na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:
ηel=3,6×Esv×100Qpale          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí bez využití tepla
Spalev=QpaleEsv=3,6×100ηel          GJ/MWh
(2) Účinnost výroby elektřiny ηel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:
ηel=3,6×Esv×100Qpale=3,6×Esv×100Qel×Qel+QtepQpal          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou
Spalev=QpaleEsv=QpalEsv×QelQel+Qtep=3,6×100ηel          GJ/MWh
Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí bez mezipřehřátí páry
Qel=Mad×iad-Me×ie-Mu×iu-∑i=1nMoi×ioi1000          GJ
(3) Účinnost výroby energie ηet v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny Qtep [GJ] k energii paliva spotřebovaného na jejich výrobu Qpal [GJ] za stejnou dobu:
ηet=3,6×Esv+QtepQpal×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou
Spalet==Qpal3,6×Esv+Qtep=100ηel          GJ/GJ
kde
Esv [MWh] výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru
Evs [MWh] část vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně připadající na výrobu elektřiny včetně transformačních ztrát
Mad [t] celkové množství páry na vstupu do turbíny (admisní)
Me [t] množství páry do protitlaku nebo množství turbinového kondenzátu (podle druhu turbíny)
Moi [t] množství páry do jednotlivých odběrů
Mu [t] množství ucpávkové páry, pokud je její teplo využíváno (není-li využíváno, člen Mu x iu odpadá)
Qel [GJ] tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
Qpal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla
Qepal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích připadajícího na výrobu elektřiny
Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepla) v parním turbosoustrojí
iad [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní)
ie [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry vystupující z turbíny do protitlaku nebo entalpie kondenzátu (podle druhu turbíny)
ioi [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu z turbíny do jednotlivých odběrů
iu [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie ucpávkové páry (pokud je využívána)
ηel [%] účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí
ηet [%] účinnost výroby energie (elektrické a tepelné) v parním turbosoustrojí
b) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
(1) Účinnost (čistá, netto) výroby elektřiny ηnetel v parním turbosoustrojí bez dodávky tepla se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] k energii paliva spotřebovaného na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:
ηelnet=3,6×Esv-Evs×100Qpale=ηel×Esv-EvsEsv          %
Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (na netto elektřinu) v parním turbosoustrojí bez využití tepla
Spaled=QpalEsv-Evs=3,6×100ηelnet=3,6×100ηel×EsvEsv-Evs=Spalev×EsvEsv-Evs          GJ/MWh
(2) Účinnost (čistá, netto) výroby elektřiny ηnetel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:
ηelnet=3,6×Esv-EvsQpale×100=3,6×Esv×100Qel×Qel+QtepQpal×Esv-EvsEsv=ηel×Esv-EvsEsv          %
Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou
Spaled=QpaleEsv-Evs=QpalEsv-Evs×QelQel+Qtep=3,6×100ηelnet=3,6×100ηel×EsvEsv-Evs=Spalev×EsvEsv-Evs          GJ/MWh
Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí s jedním mezipřehřátím
Qel=Mad×iad-Me×ie-Mu×iu-∑i=1nMoi×ioi+Mvtint-ivt+Mv1×int1000          GJ
Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí s dvojnásobným mezipřehřátím
Qel=Mad×iad-Me×ie-Mu×iu-∑i=1nMoi×ioi+Mvtist-ivt+Mstint-isn+Mv1×ist+Mv2×int1000          GJ
(3) Čistá účinnost výroby elektrické a tepelné energie ηnetel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny k energii paliva připadajícího na jejich výrobu Qpal [GJ] za stejnou dobu:
ηetnet=3,6×Esv-Evs+QtepQpal×100=ηet-3,6×100×EvsQpal          %
Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) a dodávku užitečného tepla z výrobny v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou
Spaledt=Qpal3,6×Esv-Evs+Qtep=100ηelnet         GJ/GJ
kde
Mvt [t] množství páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do 1. mezipřehříváku
Mst [t] množství páry ze středotlakého dílu turbíny do 2. mezipřehříváku
Mv [t] množ.vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry v 1. mezipřehříváku
Mv2[t] množ. vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry v 2. mezipřehříváku
Sedtpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla zvýšená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně
ist [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na vstupu do středního dílu turbíny
int [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na vstupu do nízkotlakého dílu turbíny
ivt [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do 1. mezipřehříváku
isn [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu ze středotlakého dílu turbíny do 2. mezipřehříváku
ηnetel [%] účinnost výroby elektřiny a tepla snížená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
a) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW
(1) Účinnost výroby elektřiny v soustrojí s plynovou turbínou při provozu do obchozu (bez využití tepla) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně, vyjádřený:
ηel=3,6×EsvoQpalo          %
Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě elektřiny v soustrojí s plynovou turbínou při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla), např. při poruše kotle nebo při nutnosti špičkové výroby elektřiny bez možnosti odběru tepla
Spalev=QpaloEsvo=3,6×100ηet          GJ/MWh
(2) Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně příp. přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován), vyjádřený:
ηet=3,6×Esvs+Esvo+Qtep+QvovQpals+Qpalo+Qpald×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu, které bylo spáleno v plynové turbíně a v kotli a využito k výrobě elektrické a tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Spalet=Qpals+Qpalo+Qpald3,6×Esvs+esvo+Qtep+Qvov=100ηet          GJ/GJ
b) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
(1) Čistá (netto) účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru, snížené o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli, vyjádřený v %:
ηetnet=3,6×Esvs+Esvo-Evs+Qtep+QvovQpals+Qpalo+Qpald×100=ηet-3,6×100×EvsQpals+Qpalo+Qpald×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) a dodávku užitečného tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Spaledt=Qpals+Qpalo+Qpald3,6×Esvs+Esvo-Evs+Qtep+Qvov=100ηetnet          GJ/GJ
kde
E0sv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do u (bez využití odpadního tepla)
Essv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbo soustrojí při provozu se spalinovým kotlem
Evs [MWh] část vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně připadající na výrobu elektřiny včetně transformačních ztrát (do vlastní spotřeby není zahrnut kompresor plynu)
Qdpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku
Qopal [GJ] energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla)
Qspal [GJ] energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem
Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Qvov [GJ] tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla
Sedtpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla zvýšená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně
ηet [%] účinnost výroby energie (elektřiny a tepelné energie) v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
ηnetet [%] účinnost (čistá, netto) výroby energie (elektřiny a tepelné energie) v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem snížená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu
a) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW
Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován) vyjádřený:
ηet=3,6×Esvs+Esvo+Esv+Qtep+QvovQpals+Qpalo+Qpald+Qpalk×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie v paroplynovém cyklu
Spalet=Qpals+Qpalo+Qpald+Qpalk3,6×Esvs+Esvo+Esv+Qtep+Qvov=100ηetnet          GJ/GJ
b) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů, snížené o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován) vyjádřený:
ηet=3,6xEsvs+Esvo+Esv+Qtep+QvovQpals+Qpalo+Qpald+Qpalkx100      %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu netto energie v paroplynovém cyklu
Spalet=Qpals+Qpalo+Qpald+Qpalk3,6xEsvs+Esvo+Esv+Qtep+Qvov=100ηetnet     GJ/GJ
kde
Esv [MWh] elektřina vyrobená v parním turbosoustrojí
Eosv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbo soustrojí při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla)
Essv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbo soustrojí při provozu se spalinovým kotlem
Evs [MWh] část vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně připadající na výrobu elektřiny včetně transformačních ztrát (do vlastní spotřeby není zahrnut kompresor plynu)
Qdpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku
Qkpal [GJ] energie paliva spáleného v palivovém kotli, který dodává další páru do parního turbo soustrojí, pokud je ve výrobně instalován
Qopal [GJ] elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu
Qspal [GJ] energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem
Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Qvov [GJ] tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a dodávku užitečného tepla z výrobny
Sedtpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu vztažená na vyrobenou elektřinu, sníženou o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a na dodávku tepelné energie z výrobny
ηet [%] účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny a na dodávku tepelné energie z výrobny
ηnetet [%] čistá (netto) účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny, sníženou o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a na dodávku tepelné energie z výrobny

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a ve výrobně s více kogeneračními jednotkami
(1) Účinnost výroby elektřiny v jednom soustrojí se spalovacím motorem ηekj při provozu bez využití tepla se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektrické energie měřené na svorkách generátoru Ekj [MWh] k energii paliva spáleného v této jednotce Qkjpal [GJ] vyjádřený
ηkje=3,6xEkjQpalkjx100     %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie v jedné kogenerační jednotce se spalovacím motorem při provozu bez využití tepla
Spalev=QpalkjEkj=3,6x100ηkje     GJ/MWh
(2) Účinnost výroby elektrické a tepelné energie v jednom soustrojí se spalovacím motorem ηkj se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektrické energie měřené na svorkách generátoru Ekj [MWh] a tepelné energie dodané z kogenerační jednotky Qkj [GJ]k energii paliva spáleného v této jednotce Qkjpal [GJ], vyjádřený
ηkj=3,6×Ekj+QkjQpalkj×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v jedné kogenerační jednotce se spalovacím motorem
Spalet=Qpalkj3,6×Ekj+Qkj=100ηkj          GJ/GJ
kde
Ekj [MWh] elektřina vyrobená v kogenerační jednotce, měřená na svorkách generátoru
Qkj [GJ] tepelná energie dodaná z kogenerační jednotky
Qkjpal [GJ] energie paliva spáleného v kogenerační jednotce
Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v kogenerační jednotce při provozu bez využití tepla
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla v kogenerační jednotce
ηekj [%] účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce při provozu bez využití tepla
ηkj [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v kogenerační jednotce
(3) Účinnost výroby energie ve výrobně zahrnující jednu nebo více kogeneračních jednotek se spalovacím motorem a jeden nebo více kotlů, obvykle teplovodních, se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách generátorů ∑ Ekj a tepelné energie dodané celkem z kogeneračních jednotek a z kotlů Qvyt [GJ] k celkové energii paliva spáleného v kogeneračních jednotkách a v kotlích, vyjádřený v %:
ηet=3,6×∑Ekj+QvytQpalkj+Qpalko×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie ve výrobně s více kogeneračními jednotkami se spalovacím motorem a s kotli
Spalet=Qpalkj+Qpalko3,6×Ekj+Qvyt=100ηet          GJ/GJ
kde
∑Ekj [MWh] součet elektřiny vyrobené v kogeneračních jednotkách, měřené na svorkách generátorů, popř. součtovým elektroměrem
Qkopal [GJ] energie paliva spáleného v kotlích
Qvyt [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny celkem (z kogeneračních jednotek a kotlů)
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie ve výrobně
ηet [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie ve výrobně

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v palivovém článku
Účinnost výroby energie v palivovém článku ηpc se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách palivového článku Epc [MWh] a tepelné energie dodané z palivového článku Qpc [GJ] k energii paliva (nosiče energie) spáleného v této jednotce vyjádřený:
ηpc=3,6×Epc+QpcQpalpc×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v palivovém článku
Spalet=Qpalpc3,6×Epc+Qpc=100ηpc          GJ/GJ
kde
Epc [MWh] elektřina vyrobená v palivovém článku, měřená na jeho svorkách
Qpc [GJ] tepelná energie vyrobená v palivovém článku
Qpcpal [GJ] energie paliva (nosiče energie) spáleného v palivovém článku
Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie paliva (nosiče energie) spotřebovaného v palivovém článku na výrobu elektrické a tepelné energie
ηpc [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v palivovém článku

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně s palivovými články a kotli
Účinnost výroby energie ve výrobně ηet zahrnující jeden nebo více palivových článků a jeden nebo více kotlů (obvykle teplovodních) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách palivových článků a tepelné energie dodané celkem z palivových článků a z kotlů k celkové energii paliva spáleného v palivových článcích a v kotlích vyjádřený:
ηet=3,6×Epc+QvytQpalpc+Qpalko×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie ve výrobně
Spalet=Qpalpc+Qpalko3,6×Epc+Qvyt=100ηet          GJ/GJ
kde
Epc [MW] elektřina vyrobená v palivových článcích, měřená na jejich svorkách
Qkopal [GJ] energie paliva spáleného v kotlích
Qpcpal [GJ] energie paliva (nosiče energie) spáleného v palivových článcích
Qvyt [GJ] tepelná energie dodaná celkem z výrobny (z palivových článků a z kotlů)
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie ve výrobně (v palivových článcích a v kotlích)
ηet [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie ve výrobně

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v ORC turbosoustrojí
(1) Účinnost výroby elektřiny v ORC turbosoustrojí ηeORC se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru EORC [MWh] k energii paliva spáleného v kotlích připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] vyjádřený:
ηORCe=3,6×EORCQpale×100=3,6×EORCQelORC×QelORC+QORCQpalORC×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie
Spalev=QpaleEORC=QpalORCEORC×QelORCQelORC+QORC=3,6×100ηORCe          GJ/MWh
(2) Účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC turbínou ηORC se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru EORC [MWh] a tepelné energie dodané z výrobny (užitečného tepla) QORC [GJ] k energii paliva spáleného v kotlích zásobujících jednotku QORCpal [GJ] vyjádřený:
ηORC=3,6×EORC+QORCQpalORC×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC parní turbínou
Spalet=QpalORC3,6×EORC+QORC=100ηORC          GJ/GJ
kde
EORC [MWh] elektřina vyrobená v ORC turbosoustrojí měřená na svorkách generátoru
QORC [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
QORCpal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla
Qepal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích, připadajícího na výrobu elektřiny
QORCel [GJ] tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v ORC turbosoustrojí
Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v ORC
[GJ/GJ] turbosoustrojí
Setpal měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC turbínou
ηeORC [%] účinnost výroby elektřiny v ORC turbosoustrojí
ηORC [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC turbínou

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou
Účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou ηet se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátorů (motoru a ORC turbíny) Ekj, EORC [MWh]) a užitečného tepla dodaného z výrobny Qtep k energii paliva spáleného ve spalovacím motoru Qkjpal [GJ] vyjádřený:
ηet=3,6Ekj+EORC+QtepQpalkj          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou
Spalet=Qpalkj3,6×Ekj+EORC+Qtep          GJ/GJ
kde
Ekj [MWh] elektřina měřená na svorkách generátoru spalovacího motoru
EORC [MWh] elektřina měřená na svorkách generátoru turbíny ORC
Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Qkjpal [GJ] energie paliva spotřebovaného ve spalovacím motoru ke krytí výroby elektřiny a tepla
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepla) v spalovacím motoru a ORC turbosoustrojí
ηet [%] účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie z výrobny

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie ve Stirlingově motoru
Účinnost výroby energie v soustrojí se Stirlingovým motorem se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Est [MWh] a užitečného tepla Qst [GJ] dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného ve Stirlingově motoru (resp. jiné energie dodané motoru) Qstpal, vyjádřený:
ηst=3,6×Est+QstQpalst×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě energie ve Stirlingově motoru
Spalet=Qpalst3,6×Est+Qst=100ηst          GJ/GJ
kde
Est [MWh] elektrická energie vyrobená ve Stirlingově motoru
Qstpal [GJ] energie paliva spáleného ve Stirlingově motoru (resp. jiné energie dodané do motoru)
Qst [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie vztažená na výrobu elektřiny na svorkách generátoru a na dodávku tepelné energie z výrobny
ηst [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí se Stirlingovým motorem

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby elektřiny v kombinovaném cyklu s parním strojem
Účinnost výroby elektrické a tepelné energie v parním soustrojí se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Eps [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny Qtep [GJ] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:
ηet=3,6×Eps+QtepQpal×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním soustrojí
Spalet=Qpal3,6×Eps+Qtep=100ηet          GJ/GJ
kde
Eps [MWh] výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru parního stroje
Qpal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla
Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla v parním soustrojí
ηet [%] účinnost výroby energie (elektřiny a tepla) v parním soustrojí

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v plynové mikroturbíně
Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou mikroturbínou se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny Emt [MWh] měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla Qtep [GJ] dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové mikroturbíně Qmtpal [GJ] vyjádřený:
ηet=3,6×Emt+QtepQpalmt×100          %
Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě elektrické a tepelné energie v plynové mikroturbíně
Spalet=Qpalmt3,6×Emt+Qtep=100ηet          GJ/GJ
kde
Emt [MWh] elektrická energie vyrobená v plynové mikroturbíně
Qmtpal [GJ] energie paliva spáleného v plynové mikroturbíně
Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie vztažená na výrobu elektřiny na svorkách generátoru a na dodávku tepelné energie z výrobny
ηet [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí s plynovou mikroturbínou

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle
a) neobnovitelné zdroje energie
Palivoúčelúčinnost ηv [%]výrobna se jmenovitým tepelným příkonem  do 50 MWvýrobna se jmenovitým  tepelným příkonem nad 50 MWvýkon kotledo 0,5  MW0,51- 3  MW3,1- 6  MW6,1- 20  MWnad 20 MWhořákroštyprášk.fluidníspal. zař.roštovéprášk.koksvýstavba *69---------změna *69---------černé uhlí **výstavba *687075818286-838784změna *687075798084-818584briketyvýstavba *6769--------změna *6769--------hnědé uhlí ***výstavba *666872787985--8684změna *666770767783--8483spal.zař.→hořáky----LTOvýstavba *808384858789---změna *808384858688---TTOvýstavba *--82838587---změna *--82828486---zemní plynvýstavba *858687909293---změna *858687899192---spol. spal. *828384878990---
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu min. účinnosti pro novou výstavbu kotle, změna značí hodnotu min. účinnosti pro změnu (rekonstrukci) kotle spol.spal. značí hodnotu min. účinnosti pro společné spalování s jiným palivem
** a *** platí pro standardní uhlí podle přílohy č. 23 této vyhlášky, kde je uveden také způsob přepočtu účinnosti pro uhlí jiných parametrů
b) obnovitelné zdroje energie
Palivoúčelúčinnost ηv [%]výrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se  jmenovitým  tepelným  příkonem  nad 50 MWvýkon kotledo 0,5 MW0,51 - 3 MW3,1 - 6  MW6,1 - 20  MWnad 20 MWdřevěná paliva**výstavba *656772747679změna *656770727477podpora *646669717376zemědělská biomasavýstavba *646671737678změna *646570727476podpora *636469717375biologicky rozložitelná  složka komunálního a  průmyslového odpaduvýstavba *656772747579změna *646670727477podpora *636569717376ostatní biomasa jinde  neuvedenávýstavba *6059----změna *6059----podpora *5958----biokapaliny (rostlinné  oleje, alkoholy)výstavba *8083----změna *8082----podpora *7880----bioplyn, kalový plynvýstavba *80838588--změna *79828487--podpora *78818386--skládkový plynvýstavba *80828487--změna *79818385--podpora *78808284--
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu min. účinnosti pro novou výstavbu kotle, změna značí hodnotu min. účinnosti pro změnu (rekonstrukci) kotle, podpora značí hodnotu min. účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie
** dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty
c) druhotné zdroje energie
Palivoúčelúčinnost ηv [%]výrobny se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým  tepelným příkonem  nad 50 MWvýkon kotle →do 0,5  MW0,51 - 3 MW3,1 - 6  MW6,1 - 20  MWnad 20  MWbiologicky nerozložitelná  složka komunálního a  průmyslového odpaduvýstavba *656772747579změna *646670727477podpora *636569717376koksárenský plynvýstavba *--84878990změna *--84868889podpora *--83868788vysokopecní plynvýstavba *----8385změna *----8284podpora *----8183důlní a degazační plyn**výstavba *80/79/7882/81/8084/8382---změna *79/78/7781/80/7982/81/80---podpora *777980---
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu min. účinnosti pro novou výstavbu kotle, změna značí hodnotu min. účinnosti pro změnu (rekonstrukci) kotle, podpora značí hodnotu min. účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie
** nejvyšší hodnota na každém řádku platí pro plyn s obsahem metanunad 40 %, prostřední s obsahem 25 až 40 %, nejnižší s obsahem metanu pod 25 %

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby tepelné energie pro spalinové kotle za plynovou turbínou
teplota spalin na  vstupu do kotle  tsúčinnost výroby  tepelné energie  ηvměrná spotřeba  energie v palivu  Stvpal[°C][%][GJ/GJ]do 400741,35401 - 450761,32451 - 500781,28501 - 550801,25nad 550811,24
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost dodávky tepla z výrobny tepla
Minimální účinnost dodávky tepla z výrobny tepla ηd může být oproti účinnosti výroby tepelné energie ηv podle tabulek v přílohách 2 a 3 nižší až o 2 % u teplovodních kotlů a horkovodních kotlů a až o 3 % nižší u parních kotlů při blokovém uspořádání a 8 % při neblokovém uspořádání. Snížení kompenzuje vlastní spotřebu a ztráty vznikající při provozu kotlů a jejich příslušenství, s výjimkou stáčení mazutu, ohřevu zásobních nádrží, rozmrazování uhlí v tunelu nebo trvalého provozu parních turbonapáječek.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby energie v parním turbosoustrojí a v soustrojí ORC
a) pro výrobu elektřiny
Palivoúčelvýrobna se jmenovitým  tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným  příkonem nad 50 MWηelSevpalspalovací  zařízeníηnetelSedpal[%][GJ/MWh][%][GJ/MWh]černé uhlívýstavba *2812,86práškové438,37fluidní418,78změna *2415,0-3610,0hnědé uhlívýstavba *2812,86práškové428,57fluidní409,0změna *2315,65-3610,0TTO (mazut)výstavba *2812,86hořáky409,0změna *2415,03610,0zemní plynvýstavba *3012,0hořáky409,0změna *2812,863610,0biomasa**změna *1918,95rošty2018,0důlní a degazační plyn,  koksárenský plynvýstavba *2018,0-3510,28změna *1918,95-3310,91podpora *1820,0-3211,25biologicky rozložitelná i  nerozložitelná složka  komunálního a průmyslového  odpaduzměna *2415,0-2415,0
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny elektřiny změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny elektřiny podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie
** biomasa = dřevěná paliva (dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty), zemědělská biomasa a ostatní biomasa jinde neuvedená
Hodnoty uvedené v tabulce platí i pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv [MWh]/Qtep [MWh] rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).
b) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v parním turbosoustrojí
Turbosoustrojíúčelvýrobna se jmenovitým tepelným  příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným  příkonem nad 50 MWparní turbína-kondenzační  odběrováprotitlakákondenzační  odběrováprotitlaká--ηelSevpalηelSevpalηnetelSedpalηnetelSedpal--[%][GJ/MWh][%][GJ/MWh][%][GJ/MWh][%][GJ/MWh]fosilní palivavýstavba*49/48**7,35/7,567/64**5,35/5,6497,35685,29změna*49/48**7,35/7,565/62**5,55/5,8497,35665,45podpora*48/47**7,5/7,6564/61**5,6/5,9487,5655,54druhotný zdrojvýstavba*49/48**7,35/7,565/645,55/5,6477,65655,55změna*47/46**7,65/7,863/625,7/5,8467,8645,6podpora*46/45**7,8/8,062/61**5,8/5,9**458,0635,7biomasa***výstavba*49/48**7,35/7,565/645,55/5,6477,65655,55změna*46/45**7,8/8,063/625,7/5,8467,8645,6podpora*45/44**8,0/8,262/615,8/5,9458,0635,7
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie
** nižší hodnoty platí pro turbínu o elektrickým výkonem menším než 6 MW
*** biomasa = dřevní paliva (dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty), zemědělská biomasa a ostatní biomasa jinde neuvedená
c) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v soustrojí ORC
Palivoúčelvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWVýkon kotle-do 0,5 MW0,5 – 3MWod 3,1MW-ηORCSevpalηORCηelηORCηel--[%][GJ/MWh][%][GJ/MWh][%][GJ/MWh]dřevěná paliva**výstavba*645,6665,45715,05změna*645,6665,45695,2podpora*635,7655,55685,3zemědělská biomasavýstavba*635,7655,55705,15změna*635,7645,6695,2podpora*625,8635,7685,3ostatní biomasa jinde neuvedenávýstavba*635,7655,55705,15změna*635,7645,6695,2podpora*625,8635,7685,3
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie
** dřevní paliva - dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby elektřiny a výroby elektřiny a tepla v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu
Provozní souborúčelvýrobna se jmenovitým tepelným  příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým  tepelným příkonem nad 50 MW-ηelSevpalηetSetpalηnetelSevpal-[%][GJ/MWh][%][GJ/GJ][%][GJ/MWh]plynová turbínavýstavba*3211,25--3610,0změna *3211,25--3610,0paroplynové zařízení s kondenzací**výstavba*----541,85změna *----541,85plynová turbína se spalinovým kotlemvýstavba*--811,23841,19změna *--801,25831,20podpora *--791,26821,22paroplynové zařízení s dodávkou tepla***výstavba*--751,33751,33změna *--751,33751,33podpora*--751,33751,33
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie
** plynová turbína + spalinový kotel + parní kondenzační turbína
*** plynová turbína + spalinový kotel + parní protitlaká turbína
Do vlastní spotřeby není zahrnuta spotřeba kompresoru plynu.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce se spalovacím motorem
Jedná se o výrobu elektřiny v kogenerační jednotce, kde není k dispozici odběr tepelné energie Qtep (např. zdroje elektřiny na degazační plyn). Uvedené účinnosti kogenerační jednotky platí jak pro její výstavbu, tak pro provoz. Hodnoty pro degazační plyn platí i pro jiný odpadní plyn s obsahem metanu nad 40 %.
Jmenovitý elektrický výkon kogenerační  jednotkyúčinnost výroby elektrické  energieměrná spotřeba energie v palivu na  výrobu elektřinyηekjSevpal[kW][%][GJ/MWh]zemní plyn,  naftabioplyndegazační, kalový,  skládkový plynzemní plyn,  naftabioplyndegazační, kalový  skládkový plyndo 30výstavba*2626-13,8513,85-změna*2625-13,8514,4-podpora*-25--14,4-31 -100výstavba*3030-12,012,0-změna*3029-12,012,4-podpora*-29--12,4-101 - 300výstavbav32312911,2511,612,4změna*32302811,2512,012,85podpora*-3028-12,0-301 - 700výstavba*36353210,010,311,25změna*36343110,010,611,6podpora*-3431-10,611,6701 -1100výstavba*4140378,789,09,7změna*4139368,789,210,0podpora*-3936-9,210,0nad 1100výstavba*4241388,578,89,45změna*4240378,579,09,7podpora*-40378,579,09,7
Poznámky:
* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli
Jmenovitý elektrický výkon kogenerační jednotkyteplota vody na výstupu z kogenerační jednotkyúčinnost výroby  energie v kogenerační  jednotceměrná spotřeba  energie v palivu  na výrobu elektřinyúčinnost výroby energie (elektr.+tepel.) ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotlitηkjSevpalηet*[kW][°c][%][GJ/MWh][%]zemní plyn, naftabioplyndegazační plynzemní plyn, naftabioplyndegazační plynzemní plyn,  naftado 100do 907574 -4,84,85 -75 + 9 x K/(1+K)101 - 1100do 908079724,55,05,080 + 5 x K/(1+K)nad 1100do 908584764,24,34,7585nad 10091 - 1007574674,84,855,3575 + 10 x K/(1+K)nad 100101 - 1106968625,25,35,869 + 16 x K/(1+K)nad 100111 - 1206463575,65,76,364 + 21 x K/(1+K)nad 100121 - 1305958536,16,26,859 + 26 x K/(1+K)nad 100nad 1305453486,656,87,554 + 31 x K/(1+K)
Poznámky:
*K=QpalkoQpalkj
kde
Qkjpal [GJ] energie paliva spáleného v kogenerační jednotce
Qkopal [GJ] energie paliva spáleného v kotlích

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárním kolektoru
Hodnoty minimální účinnosti
Typ solárního kolektorurozdíl teplot tm - teminimální účinnost ηr[°C][%]nezasklený kolektor (absorbér)1070plochý zasklený kolektor3060trubkový vakuový kolektor5055
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.
Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv
1. Způsoby prokazování kvality paliv
a) Obecné zásady
1) U fosilních a uhlovodíkových paliv výhřevnost nebo spalné teplo stanovuje, pokud není dohodnuto jinak, dodavatel paliva. Odběratel paliva (výrobce energie) může dodatečně laboratorně stanovit obsah tepla v palivu.
2) U obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie stanovuje, pokud není stanoveno jinak, obsah tepla v palivu odběratel paliva (výrobce energie).
b) Analýza paliva
1) Provádí se podle pravidel uvedených v technické normě ČSN EN 15234-1 - Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky (v bodu 6.6.1)
2) Použití typických hodnot, např. uvedených v technické normě ČSN EN 14961-1 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky (příloha B), nebo získaných praktickými zkušenostmi.
3) Výpočet vlastností, např. použitím typických hodnot a s ohledem na dokumentované specifické hodnoty.
4) Provedení fyzikálních a chemických analýz způsobem používaným v akreditovaných laboratořích s použitím příslušných technických norem.
5) V případě, že vlastnosti paliva jsou dostatečně známy z hlediska získaných informací o původu, pak nemusí být prováděn fyzikální a chemický rozbor paliva.
c) Vzorkování a manipulace se vzorky
Provádí podle norem ČSN EN 15234-1 - Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky, ČSN EN 14961-1 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.
d) Výhřevnost tuhých paliv pro malé a střední stacionární výrobny1
1) Výhřevnost tuhých fosilních paliv ke spalování v malých stacionárních výrobnách do výkonu 0,2 MW nesmí být u hnědého uhlí nižší než 10 MJ/kg a u černého uhlí nižší než 15 MJ/kg.
2) Výhřevnost tuhých fosilních paliv ke spalování ve středních stacionárních výrobnách do výkonu 5 MW nesmí být u hnědého uhlí nižší než 9,2 MJ/kg a u černého uhlí 14,2 MJ/kg.
3) Výhřevnost tuhých paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů energie ke spalování biomasy ve stacionárních výrobnách s uvedeným obsahem vody:
Obsah vodyVýhřevnostSpalné teploWQirQnr[%][MJ/kg][MJ/kg]018,519,858517,45218,8651016,40517,8721515,35716,8792014,30915,8862513,26214,8943012,21413,9013511,16612,9084010,11911,915459,07110,922508,0239,929556,9768,936605,9287,943654,8806,950703,8335,957752,7854,965801,7373,972
Výhřevnost ostatních paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů ke spalování v malých a středních stacionárních výrobnách se stanovuje individuálně na základě měření a dokládá se protokolem.
e) Výhřevnost kapalných paliv pro malé a střední stacionární výrobny
1) Výhřevnost kapalných uhlovodíkových paliv ke spalování v malých a středních stacionárních výrobnách do výkonu 5 MW nesmí být u topné nafty nižší než 41,5 MJ/kg, u lehkého topného oleje 41,9 MJ/kg a u mazutu 40,8 MJ/kg.
2) Výhřevnost kapalných paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů energie ke spalování v malých a středních stacionárních výrobnách do výkonu 5 MW se stanovuje individuálně na základě měření a dokládá se protokolem.
f) Výhřevnost plynných paliv pro malé a střední stacionární výrobny
1) Přepočet ze spalného tepla na výhřevnost zemního plynu
Qir=3600×QpalVp×ks          MJ/m3
Qir - výhřevnost ZP [MJ/m3]
Qpal - množství dodané energie plynu [MWh]
Vp - množství dodaného plynu [m3]
ks - přepočítávací koeficient spalného tepla na výhřevnost - 0,901
2) Výhřevnost plynných paliv vyrobených z obnovitelných nebo druhotných zdrojů energie se stanovuje individuálně na základě měření a dokládá se protokolem.
g) Výhřevnost tuhých, kapalných a plynných paliv pro velké výrobny do výkonu 50 MW a zvlášť velké o výkonu nad 50 MW je předmětem dodavatelsko - odběratelských vztahů.
2. Referenční parametry pro stanovení minimální účinnosti výroby tepla pro palivové kotle
Černé uhlí:
a) Hodnoty uvedené v tabulce a) v příloze 15 a v tabulkách a) a b) v příloze 18 platí pro standardní uhlí, které je definované parametry: voda Wstr=7 %, popel v sušině Astd=16 %, výhřevnost Qistr=26630 kJ/kg.
b) Pro uhlí s vyšším obsahem vody Wr a popela Ad při výpočtové hodnotě (projektové nebo naměřené) ηk [%] platí:
• roštových kotlů ηk + 0,04 × (Wr - 7) + 0,33 × (Ad - 16) ≥ ηv [%]
• granulačních kotlů ηk + 0,04 × (Wr-7) + 0,22 × (Ad-16) ≥ ηv [%]
Hnědé uhlí:
a) Hodnoty uvedené v tabulce a) v příloze 15 a v tabulkách a) a b) v příloze 18 platí pro standardní uhlí, které je definované parametry: voda Wstr=26,5 %, popel v sušině Astd=21,5 %, výhřevnost Qistr=13600 kJ/kg.
b) Pro uhlí s vyšším obsahem vody Wr a popela Ad při výpočtové hodnotě (projektové nebo naměřené) ηk [%] platí:
• roštových kotlů ηk + 0,01 × (Wr - 26,5) + 0,5 × (Ad - 21,5) ≥ ηv [%]
• granulačních kotlů ηk + 0,01 × (Wr-26,5) + 0,35 × (Ad-21,5) ≥ ηv [%]

1) Směrnice 2001/80/ES z 23.10.2001 o omezování emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení
1 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 13/2008 Sb.