614/1949 Ú. l. I
Vyhláška ministerstva techniky, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované.

614.
VYHLÁŠKA
ministerstva techniky
ze dne 14. května 1949,
kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované.
Podle § 15, odst. 1, písm. a) a odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, vydává ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem národní obrany a se souhlasem předsedy vlády podle § 41, odst. 5 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), tyto pokyny a směrnice pro navrhovavání a provádění pozemních staveb, pokud vyhlášky o typisovaných stavbách nestanoví něco jiného:

Část I.
Navrhování obytných staveb.
A. Nejdůležitější zásady.
1. Se zřetelem k dosavadním omezeným možnostem ve výrobě stavebnin, k nedostatku pracovních sil a k nutnosti snížení stavebních nákladů musí býti dbáno toho, aby se po všech těchto stránkách dosáhlo úspor při šetření základních podmínek zdravého bydlení.
2. Podle rozsahu bytové plochy jsou stanoveny tyto základní skupiny bytů:
a) garsoniéra (zásadně jeden prostor s nejnutnějším příslušenstvím) do 42 m2 plochy,
b) dvougarsoniéra (stejný typ jako předešle, ale o 1 pracovnu více) nebo byt o jedné obytné místnosti s kuchyní a příslušenstvím do 72 m2 plochy,
c) obytná místnost, 1 ložnice a příslušenství do 82 m2 plochy,
d) obytná místnost, 2 ložnice a příslušenství do 98 m2 plochy,
e) obytná místnost, 2 ložnice, pracovna a příslušenství do 120 m2 plochy.
V rozsahu stanovených bytových ploch je přípustno i jiné rozdělení. Pokud zastavovací podmínky nepřipouštějí normální zastavěni, nemají se uvedené výměry zpravidla překročit o více než 10%.
3. Byt v domech o třech a více podlažích má býti umístěn zásadně v jednom podlaží, což je nejvýhodnější s hlediska sociálního. Jedině v rodinných domcích může být umístěn také ve dvou podlažích, na př. v přízemí a zčásti v podkroví nebo v přízemí a v prvním patře.
4. Do výměry plošné, stanovené v č. 2 se započítává celá zastavěná plocha bytu (i s omezujícími zdmi) a alikvotní díl schodiště a místní komunikace.
B. Způsob zastavění.
5. Způsob zastavění stavebních pozemků určuje upravovací plán (náčrt). Velikost stavenišť je třeba přizpůsobit typům obytných staveb, jichž se má v daném místě použít. Domy se sdružují z ekonomických důvodů do řad. Při jejich řazení a opakování nutno přihlížeti k tomu, aby řešení vyhovovalo i po výtvarné stránce.
6. Výška, po případě počet podlaží se řídí místními poměry a požadavky urbanistickými. Doporučuje se však stavět domy tak, aby alespoň pro skupinu domů obyvatelnou 200 osobami byl jeden dům vybudován s jedním podlažím pod terénem (sklepem) a nejméně o třech podlažích (přízemí a dvou patrech) nad zemí. Ve městech o více než 20.000 obyvatelích a v místech, na něž se vztahují ustanovení §§ 34 a 35 zákona č. 131/1936 Sb. a ustanovení vládního nařízení č. 155/1936 Sb., a v místech jinak zvláště důležitých je nutno tak vybavit každý dům. V místech s méně než 20.000, ale více než 3000 obyvateli nutno vybudovat sklep ve všech domech nejméně s přízemím a dvěma patry, t. j. s třemi podlažími nad terénem. (Viz dále ustanovení č. 33.)
7. Při zastavování stavebních mezer je třeba se přizpůsobiti dosavadnímu vyhovujícímu zastavění, zejména pokud jde o výšku stavby k hlavní římse. U budov pro zemědělce bude použito zpravidla zastavění isolovaného.
8. Obytné zastavění budiž odděleno dostatečně velkými plochami zeleně od ploch, jejichž způsob využití a zastavění by mohl ohrozit klidné a zdravé bydlení.
9. Zakazují se podzemní byty, za něž se považuje každý byt, jehož podlaha je níže než 30 cm nad povrchem dlažby nebo dvora.
C. Orientace k světovým stranám a příčné větrání.
10. Obytné místnosti a ložnice nemají být zásadně situovány k severu. Na sever se má umístit jen příslušenství a nejvýše jídelní kout obytné místnosti, pokud je obytná místnost v ostatní části orientována k dobře osluněné straně. Nevylučuje se však řešení více bytů v jednom podlaží, zvláště vede-li k hospodárné disposici.
11. Příčné větrání bytu nutno pokud možno zabezpečit orientací bytu ke dvěma světovým stranám, t. j. buď ke dvěma protilehlým průčelím nebo v rohové poloze.
D. Zásady pro velikost bytu a jednotlivých místností a pro vzájemnou souvislost místností.
12. Výměra jednotlivých místností nesmí klesnout pod tyto nejmenší velikosti:
a) obytný pokoj — 20 m2 a alespoň jedna ložnice — 15 m2,
b) pracovní kuchyně — 7 m2, kuchyňský kout — 5 m2.
13. Při návrhu vnitřní disposice bytu nutno velmi bedlivě dbát provozních souvislostí a tím úspory práce ženy v domácnosti, snadného udržování bytu a nezávadného používání příslušenství.
14. Aby bylo možno přezkoušet vhodnost návrhu s hledisek uvedených v č. 12, třeba zakreslit veškerý nábytek a vybavení pro normální podlaží do zvláštního disposičního plánu půdorysu v měřítku 1:50, v němž budou vyznačeny světové strany a uvedeny hlavní rozměry a plošné výměry všech částí bytu s percentuelním poměrem vlastní obytné části k příslušenství. Tento plán musí být předložen při přezkušování projektu a také se připojí jako příloha k žádosti o stavební povolení. Ve zvláštních případech se doporučuje, aby byl předložen a projednán předběžně před vypracováním definitivních stavebních plánů a doložen situačním řešením, výpočtem zastavěného prostoru a zastavěné plochy vlastního bytu, s popisem zamýšlené bytové akce a s údajem o počtu bytů. Stavební plány se předkládají v měřítku 1:50 nebo 1:100.
15. Pro navrhování jednotlivých obytných místností a příslušenství platí tyto zásady:
a) předpokládají se tyto půdorysné rozměry vnitřního vybavení bytu:
jídelní stůl 90/120 cm,
pracovní stůl 60/90 cm,
(židle zaujímají vedle stolu 45 cm šířky),
křesla 55/60 cm,
pracovní plocha v kuchyni, která má být ve výši 85 cm nad podlahou nebo dlažbou kuchyně, nejméně 70/120 cm, je-li prostor nad pracovní plochou opatřen policemi nebo skříňkami pro uložení suchých zásob a kuchyňského nářadí, nebo nejméně 60/120 cm, není-li prostor nad pracovní plochou opatřen takovými policemi nebo skříňkami, v tom případě je třeba navrhnout ukládání suchých zásob a kuchyňského nářadí na jiném vhodném místě kuchyně,
dřez a jeho odkládací plochy, délka nejméně 100 cm, při čemž horní hrana dřezu má být ve výši 85 cm nad podlahou nebo dlažbou kuchyně a odkapní plocha má být na levo od dřezu,
plocha pro kuchyňské nářadí rodiny 60/120 cm,
skříně hloubky 60 cm a šířky 60 cm nebo jejího násobku: žádá-li to půdorysná disposice bytu, lze počítat s hloubkou prádelníků, knihoven a pod. jen 50 cm,
(přitom třeba předpokládat pro dospělou osobu nutnou plocha pro skříň na šaty a prádlo celkem 60/120 cm a pro knihovnu 60/60 cm),
lůžka pro dospělé osoby a gauče 90/205 cm,
pomocné odkládací plochy k lůžkům, po případě noční stolky 45/45 cm, dětské postýlky 70/150 cm,
b) rozměry topidel:
kamna pokojová40 cmX60 cm(lokální vytápění zvětšuje nutnou plochu obytné místnosti asi o 1 m2),uhelný sporák105 cmX75 cm,plynový sporák s odkládacími deskami (vařící plotna) výšky 80 cm53 cmX89 cm,plynový sporák bez odkládacích desek (vařící plotna) výšky 80 cm53 cmX55 cm,výhřevné těleso plynové (karma)35 cmX19 cm.
c) Ložnice mají mít pokud možno samostatný přístup. Jsou-li dvě vedle sebe, mají být spojeny dveřmi.
d) Pracovní kuchyně má mít nejméně 2 m šířky. Kuchyně nebo kuchyňský kout musí být vždy přímo osvětleny a větrány. Disposičním řešením se má co nejvíce usnadnit jak vaření tak i podávání jídla, mytí nádobí a pod.
e) Lázeň musí být tak dimensována, aby v ní bylo možno umístiti vanu rozměrů alespoň 69 cmX155 cm (kromě obložení), výjimečně jen zkrácenou vanu délky asi 125 cm se sprchou, umyvadla (viz část XI, č. 285), jež nemá být docela v rohu, plynový nebo elektrický ohřívač s topným zařízením, koupelnová kamna, stoličku a věšák.
f) Kloset má být samostatně přístupný, zpravidla z předsíně; u bytů menší půdorysné plochy než 72 m2 (podle č. 2) může být umístěn v lázni.
g) Spíž je přístupna z kuchyně nebo z předsíně. Zřizuje se v chladné poloze, co nejdále od komínových těles.
h) Komora, je-li zřízena, má velikost zpravidla 1,5 až 2 m2 a její rozměry nemají v obou směrech přesahovat 1,5 m. Má být umístěna pokud možno u kuchyňské části bytu nebo předsíně. Lze ji nahradit vestavěnou skříní.
ch) Šatnu lze navrhnout tam, kde je to účelné. Jejím úkolem je alespoň částečně uvolniti prostor ložnic od skříní.
16. Pokud jde o světlou výšku doporučuje se zachovat tyto rozměry:
a) u nájemních domů pro obytnou místnost zpravidla 260 cm, pro podkrovní místnost 250 cm a pro sklep 210 cm;
b) u rodinných domů pro obytnou místnost nejméně 250 cm, pro podkrovní místnost 230 cm a pro sklep 210 cm;
c) jen v sídlištích, kde jsou zajištěny dostatečné odstupy budov se zřetelem na oslunění se připouští světlá výška obytných místností i u nájemních domů nejméně 250 cm [v podkroví a ve sklepě jako ad b)].
17. Schodiště u nájemních domů o nejvýše čtyřech podlažích nad zemí (přízemí a tři patra) má mít světlou šířku nejméně 110 cm, u vyšších domů nejméně 120 cm (pokud platné stavební předpisy nepřipouštějí menší šířku).
18. U rodinných domů budiž schodiště pokud možno přímočaré, jednoramenné nebo dvouramenné bez zkosených stupňů a o světlé šířce minimálně 85 cm, stupně profilu nejvýše 18/26 cm.
19. U rodinných domků budiž pamatováno na zádveří vždy aspoň na severní a západní straně a vůbec tam, kde jde o vyšší polohu (nad 400 m n. m.) nebo o polohu nechráněnou nebo vystavenou vlivu povětrnosti.
E. Osvětlení a větrání, zejména příslušenství.
20. Obytné místnosti mají mít dostatečné (t. zv. střední) osvětlení, t. j. poměr plochy oken k podlahové ploše zpravidla 1:6 až 1:8; v úzkých tmavých ulicích u vysokého a hustého zastavění nebo při parapetu a nadpraží, volených nepříznivě pro osvětlení, má být přiměřeně větší (1:5 až 1:4).
V pracovnách a v pracovních kuchyních je vhodné osvětlení přiměřeně větší, není-li místnost situováním (na př. na jihozápad nebo jihovýchod ve volném zastavění) příliš osluněna.
21. U klosetu budiž postaráno o řádné větrání přímé nebo svislým ventilačním tahem za předpokladu, že každý kloset má svůj ventilační tah se zabezpečenou účinností.
22. Nesplachovací záchod musí být přímo osvětlen a větrán a přitom oddělen od bytu přímo větranou předsíňkou.
23. Lázeň musí být větrána buď přímo nebo nepřímo průduchem nebo svislým ventilačním tahem, a to zvláštním pro každou lázeň. Ohřívá-li se voda nebo vytápí-li se plynem, nutno odvádět plynové splodiny samostatným komínovým tahem.
24. Špíz má být zpravidla větrána přímo, postačí ventilační otvory.
25. Zřizování šachtových světlíků se zakazuje. Výjimka je přípustná jen při stavbách v mezerách při řadovém zastavění, kde je nutno se přizpůsobit disposici sousedního domovního světlíku.
26. U všech světelných otvorů, kterými by mohly pronikat paprsky umělého osvětlení v noci ven, musí být provedeno zařízení pro zatemnění, t. j. neprůsvitné okenice, žaluzie, rolety nebo jiná vyhovující opatření.
Nebude-li možno v prvním roce pětiletky zřídit úplné zatemňovací zařízení, musí být alespoň otvory (okna a j.) upraveny tak, aby zatemňovací zařízení (papírové rolety, dřevěné rámečky potažené neprůsvitným papírem a pod.) mohlo být podle potřeby zamontováno v nejkratší době.
F. Soustředění instalací.
27. Instalační zařízení pro kloset, lázeň a kuchyňský dřez (po případě výlevku) buďtež co nejvíce soustředěna, a to nejen v jednotlivém podlaží, nýbrž i v podlažích nad sebou (vertikálně).
28. Potrubí smí být umísťováno na vnějších zdech jen zcela výjimečně a musí být dostatečně tepelně isolováno.
G. Tepelné isolace.
29. Aby se zabránilo trvalým ztrátám na palivu, doporučuje se navrhovat obvodové zdi o tepelné prostupnosti takové, jakou má zeď z plných pálených cihel 45 cm tlustá, oboustranně omítnutá. Z téhož důvodu se nemají zásadně zřizovat u bytů jednoduchá okna v obvodových zdech. Nutno se také vystříhat zbytečné členitosti obvodových zdí a nadměrné výměry okenních ploch. Také k akumulaci tepla třeba přihlížet.
Stropy a podlahy mají mít součinitel prostupu „k“ nejvýše 1,00 kcal/m2h°C, to platí i pro ploché střechy obytných budov bez půdního prostoru.
Z důvodů tepelné hospodárnosti doporučuje se užívati u obytných místností takových konstrukcí oken, jejichž součinitel prostupu tepla „k“ je menší než 4,00 kcal/m2h°C.
H. Vytápění bytů.
30. Nedostatek potřebných hmot nedovoluje zatím vybavit všechny byty ústředním vytápěním. Proto je třeba počítat zpravidla s vytápěním lokálním. Kde lze už nyní vybavit byty ústředním vytápěním, nutno pamatovat v každé bytové jednotce alespoň na jeden komín k umožnění lokálního vytápění v nutných případech.
31. Kde není možno vybavit byty ústředním vytápěním, buď uvažována možnost pozdější instalace ústředního vytápění, při čemž podle možnosti buď současně se stavbou vyzděn komín ústředního vytápění. Také případná nutnost pozdějšího založení a dobudování kotelny nebo přípoje budiž přitom náležitě a hospodárně uvážena.
32. Při lokálním vytápění budiž počítáno s vytápěním každé obytné místnosti, dále kuchyně (ať pracovní nebo kuchyňského koutu) a lázně, není-li možno je přitápět plynem nebo elektřinou. Plynová otopná kamna musí být opatřena úpravami pro odvádění plynu. V disposici nutno pamatovat na to, aby se soustředěním komínových těles zmenšil jich počet. Stromkové komíny se vylučují.
CH. Ostatní zařízení.
33. Je-li v obci zřízena kanalisace, buď na ni každý stavební celek (dům, řada, skupina) podle možnosti připojen. Jsou-li na ni připojeny podzemní prostory, musí se zamezit vnikání zpáteční vody při povodních. Odpadové trouby okapové se musí připojit k domovní stoce. Všechny vpustě, záchody i pisoáry, prádelny a pod. musí být opatřeny vodní uzávěrkou. Revisní šachty musí mít neprodyšné příklopy.
34. Ke každému bytu se doporučuje zřídit sklepní prostor nejnutnějších rozměrů. V každé novostavbě, u níž jsou splněny podmínky platné pro zřizování úkrytů, musí být plánován a zřízen úkryt proti leteckým a jiným podobným útokům.
Ve vhodných budovách, zejména veřejných nutno pamatovat na zřizování veřejných úkrytů, záchranných stanic a pod. Potřebné informace sdělí případ od případu příslušný krajský inspektor civilní ochrany nebo místní velitel civilní ochrany.
35. V každém stavebním celku se má zřídit prádelna s možností dokonalého strojního vybavení a má být dána možnost sušit prádlo. Doporučuje se však, aby byla při stavbě skupiny domů zřízena ústřední prádelna a sušárna. Třeba pamatovat na nutné přípojky zdrojů energie.
36 U domů o více bytech se doporučuje zřídit zvláštní větranou místnost pro uskladnění dětských kočárků, jízdních kol a pod., a to v přízemí při vestibulu nebo v suterénu. U rodinných domků buď pamatováno na místo pro kočárek v předsíni.
37. Nutno pamatovat na vhodné umístění a účelnou dopravu nádob na popel od místa uskladnění na chodník.
38. V každém domě o více než čtyřech podlažích (t. j. o přízemí a více než třech patrech) budiž pamatováno na osobní výtah minimální nosnosti 300 kg, a to i tehdy, nebude-li možno výtah zřídit ihned pro nedostatek stavebnin.
39. V nájemních domech se doporučuje zřídit domácí telefon a pokud možno také poštovní, umístěný ve vestibulu domu a přístupný všem nájemníkům. Vždy budiž umožněna snadná dodatečná instalace telefonního vedení. Doporučuje se zřídit společnou anténu. Jinak viz ustanovení normy ČSN-ESČ 231-1948 „Hospodárná elektrisace v budovách a v zemědělství“.
40. V každém nájemním domě budiž zřízen blok schránek na dopisy, jednotně umístěný v přízemí budovy (ve vestibulu, po případě v průjezdu nebo prostoru schodiště); u rodinných nebo jednotlivých (isolovaných) domů s oplocením se mohou schránky umístiti u vchodu v oplocení.
41. Měřidla, t. j. elektroměry a plynoměry, buďtež umístěna tak, aby bylo možno odečíst stav spotřeby přímo z chodby nebo se schodiště. Viz ustanovení normy uvedené v č. 39.
42. Garáže nesmějí být zřizovány v nájemních domech. Garáže provozované po živnostensku se nesmějí navrhovat mezi domky isolovanými ani řadovým; nebo v blocích domů nájemních. Zřizovat garáže v předzahrádkách se nedovoluje; výjimky lze připustit jen ve svažitém terénu, kde garáž je z větší části zapuštěna v rostlé zemi. Rovněž se nepřipouští zastavovat proluky mezi sousedními stavbami přístavky ani garážemi.
43. Ploty, budou-li zřizovány, musí být nízké, do ulic průhledné a lehké; třeba je navrhnout se zřetelem k rázu okolí.
Část II.
Navrhování staveb pro zemědělce.
44. Pro zemědělské stavby platí pokyny a směrnice pro navrhování obytných staveb podle části I. se změnami a doplňky, které vyplývají z dalších ustanovení.
A. Způsob zastavění.
45. Staveniště budov pro zemědělce (v území určeném zemědělskému zastavění) třeba volit podle výměry obhospodařované půdy v rozsahu odpovídajícím typům, pokud budou stanoveny ve vyhlášce ministerstva techniky. Bude zde použito zpravidla zastavění isolovaného. Nutno jinak dbát platných směrnic pro civilní ochranu obyvatelstva.
B. Byt pro rodinu zemědělcovu.
46. Zemědělský byt, pokud se provádí v novostavbě, se skládá z části obytné a příslušenství. Pokud není dále jinak uvedeno, platí pro část obytnou tytéž zásady jako pro byty jiné.
47. Bytová část budiž řešena v přízemí a v podkroví, po případě jen v přízemí; jednopatrové zastavění, jakož i zřizování dalších bytů v usedlosti zemědělské je zpravidla nepřípustné.
48. K obytné části náleží:
a) obytná místnost rozměru 20 až 24 m2 s přičleněným kuchyňským koutem o ploše dalších nejvýše 8 m2, tvoří-li součást prostoru této místnosti. Tvoří-li samostatnou místnost, přičleněnou k obytné místnosti a oddělenou od ní příčkou, může mít výměru podlahové plochy nejvýše 12 m2. Plocha kuchyňského koutu se nepočítá do obytné podlahové plochy. Nejsou-li oba prostory odděleny příčkou, musí je dělit stěna sahající od stropu do výše podchodu k zachycení výparů. Sporák, dřez nebo výlevka a pracovní plochy musí být osvětlovány přímo nebo bočně. Kuchyňský kout nutno opatřit komínovou ventilací blízko sporáku a vzduch přivádět sklopným ventilačním křídlem nebo jiným zařízením. Kuchyň se podle možnosti umístí disposičně tak, aby výhledem z okna byla umožněna kontrola vstupu a přilehlé části dvora a aby byla alespoň s jedné strany osluněna.
b) Ložnice může být umístěna buď v přízemí nebo v podkroví. Je-li v přízemí, pak má být buď spojena s obytnou místností nebo přístupná z předsíně. Je-li v podkroví, pak musí být přístupná přímo ze schodiště.
c) Má-li zemědělec dvě ložnice, může být jedna v přízemí (výměnek) a jedna v podkroví anebo obě v podkroví a musí pak být přístupné přímo ze schodiště.
Ložnice v přízemí je spojena s obytnou místností nebo přístupná z předsíně a tak prostorná, aby se v ní umístila kromě dvou normálních lůžek a dvou skříní alespoň 2 dětská lůžka.
49. Do plánu, který se přikládá k přezkoušení projektů nebo k žádosti o stavební povolení (část I, č. 14), musí býti zakresleno umístění hlavního nábytku a instalačních zařízení, aby se mohla posoudit velikost místností a účelnost spojení mezi nimi.
50. Obvyklé součásti příslušenství a jejich funkce:
a) předsíň spojuje byt s dvorem a s přičleněnou hospodářskou částí. Slouží pro odkládání šatu a na umístění zásoby vody, není-li zřízen vodovod. Přímo se z ní vstupuje do obytné kuchyně, zásobníku, hospodářské kuchyně, schodištěm do podkroví nebo do sklepa, nevyúsťují-li schody ze sklepa v hospodářské kuchyni [viz písm. e)]. Požadované spojení nutno ekonomicky vyřešit na ploše co nejmenší. V chladných polohách musí mít dvojité dveře nebo zádveří.
b) příležitost ke koupání musí být aspoň v prádelně (hospodářské kuchyni) nebo v kuchyňském koutu.
c) Zásobník 4—6 m2, není-li možno zřídit sklepy, až 10 m2. Má být přístupný z předsíně, pokud možno chráněn před výpary z kuchyně a ležet ve stínu.
d) Záchod je součástí obytné budovy a je přímo osvětlen i větrán. Odvětrání odpadního potrubí budiž vyvedeno nad střechu. Nesplachovaný záchod umístěný uvnitř budovy budiž přístupný z venku. Splachovací nádržky se instalují vždy na vnitřní zdi, což platí pro přívod vody vůbec.
e) Hospodářská kuchyň (černá kuchyň) je současně prádelnou a hrubou umývárnou a lázní. Spojuje hospodářskou část s částí bytovou. Musí být osvětlována a větrána přímo. Hospodářská kuchyň má být v blízkosti schodiště ze sklepa. Budiž opatřena neprostupnou dlažbou se spádem do guly, dostatečně dimensované a upravené na zachycování kalu, dále řádnou ventilací komínovou, odstraňující páru při vaření.
f) Schodiště do podkroví a sklepa budiž přímočaré, jednoramenné.
g) Sklep se musí řešit tak, aby do něho byla možná přímá skládka z vozu.
51. Pokud se zřizují obytné místnosti pro svobodné zaměstnance, kteří se stravují ve společné domácnosti, musí být odděleny pro muže a ženy. Musí být přímo osvětleny a větrány a dána možnost vytápění. Místnost pro jednu osobu budiž 7 m2 podlahové plochy.
52. Obytné místnosti sezonních pracovníků se zřizují odděleně pro muže a ženy a musí být přímo osvětleny, větrány a vytápěny. Pro jednu osobu se počítá nejméně se 4 m2 půdorysné plochy. Jinak platí směrnice uvedené v č. 51.
h) V souvislosti s hospodářskou částí budiž zřízen dřevník.
ch) Kanalisace. Každý objekt se opatří samostatnou sedimentační žumpou.
i) O umístění a zřízení studny platí příslušné předpisy.
53. Zemědělské usedlosti buďtež navrhovány tak,
a) aby usedlost byla oddělena od prašné komunikace,
b) aby vznikl pokud možno čistý přední dvůr a
c) aby hnojiště bylo co nejdále od okruhu bydlení (hnojišťový zadní dvůr).
54. Všechny obytné budovy musí být řádně isolovány proti vzlínání zemní vlhkosti.
55. Světlá výška obytných místností činí v přízemí nejméně 2,50 m, v podkroví 2,40 m.
56. Pro konstrukce stropů a stěn platí směrnice pro stavby obytné (část I. a VI.).
57. Pro zatemňovací zařízení platí stejné ustanovení jako u bytů jiných (část I, č. 26).
C. Hospodářská část.
58. Hospodářské budovy buďtež navrhovány tak, aby stavebně souvisely s částí obytnou, aby vnitřní spojení bylo co nejkratší a soustředění disposiční takové, aby umožňovalo přístup do všech částí, aniž se musí vycházet ven. V celkovém uspořádání musí být poloha části stájové navržena tak, aby aspoň s jedné strany byla obrácena k slunci. Disposiční řešení a rozloha hospodářských prostor závisí na způsobu obhospodařování zemědělské půdy.
59. Obvodové zdivo nesmí promrzat. Zdivo z obyčejných cihel se váže v šířce 45 cm s dvěma dutinami ve vrstvě. Jinak se hodí všechny druhy pálených děrovaných cihel, užívaných na stavbách obytných a zdivo může mít i menší tloušťku, odpovídá-li jeho koeficient průteplivosti uvedeným předpokladům. Užití dřevěné konstrukce u obvodových zdí je přípustné jen ve výjimečných případech. Stáje se nevytápějí. Podlaha stáje musí být alespoň 15 cm nad přilehlým terénem. Ve všech stájích buď ve výši 15 cm nad podlahou provedena normální vodorovná isolace zdiva proti vzlínání stájové vlhkosti.
60. Strop budiž dokonale tepelně isolující i neprůdušný. Materiál budiž volen tak, aby vnitřní povrch nesrážel výpary a vyhovoval předpisům o používání stavebních hmot.
61. Větrání. Do každé stáje musí být možno přivádět čerstvý vzduch a odvětrat zkažený bez otvírání oken v zimních měsících. Na jednu stájovou jednotku připadá 0.03 m2 plochy výparníku Šachta má otvor u podlahy pro větrání zimní, u stropu pro větrání letní; otvory buďtež téhož rozměru jako průřez šachty, šachta jest obezděna v tloušťce 15 cm na maltu nastavovanou, s vnitřní cementovou omítkou a nad střechou je nástavec pro zvýšení tahu. Uzavíratelný příchod vzduchu štěrbinami dřevěných truhlíků zřizuje se přímo pod stropem. Vzduch se nassává podtlakem vzniklým tahem komína. Truhlík může být průběžný po celé hloubce stáje, s vyústěním na dvou protilehlých stranách. Zvláštní odvětrávanou šachtou se shazuje stelivo nebo řezanka z podstřeší (shoz).
62. Okna se osazují bez dřevěného rámu jen do špalety. Požadavky na plochu a rozměry oken (při tom nutno též dbát náležitého oslunění) u stájí pro hovězí dobytek a koně 1/10 až 1/12 podlahové plochy, u vepřinců 1/12 až 1/15; velikost 105/90 cm a 90/90 cm, horní část v dřevěném křídle sklopná pro letní větrání, spodní část pevná; menší rozměr (vepřince) 90/45 cm. Uzávěr pohyblivou tyčí na trn v záklenku, u vepřinců při malé výšce dřevěný obrtlík, V chladných polohách dvojité zasklení křídla v dřevěném rámu. Jednoduché zasklení podle možnosti litým sklem s drátěnou vložkou.
63. Dveře jsou osazeny do zděné zárubně, závěsové, pobíjené, s vnějšími obvodovými svlaky a vložkou nepískované lepenky proti profukování, otvírají se vždy ven a jsou po výšce dělené; horní polovina se otvírá samostatně k větrání v létě. Rozměry: dvoukřídlové 150/220 cm, jednokřídlové 90/220 cm a u vepřince 90/190 cm. Vnitřní dveře svlakové, otvíravé nebo posuvné.
64. Podlaha se liší podle stání a komunikací. Požadavky na dlažbu stání: teplá, drsná a nepropustná, na podklad z cihelné rovnaniny (zlomky cihel s povrchem vyrovnaným hubeným betonem); u koňských stání se požaduje také pružnost. V kotcích pro vepře a mladý dobytek se vkládá na škvárobetonový podklad asfaltová lepenka isolační a na ni vhodná dlažba. Dlažba chodníku se zdrsněným povrchem. Krmné uličky: cementový potěr nebo dlaždice odolné kyselinám. Mlaty, jichž se užívá jako stálých průjezdů: řádkový nebo plochý kámen, cihly na stojato nebo zdrsněný beton.
65. Krmný žlab má povrch odolný kyselinám, pokud možno beze spar, který se snadno čistí (kameninová vložka). Je tak vysoký, aby uvázané zvíře nevstupovalo předníma nohama do žlabu. Normál pro hovězí dobytek 40 cm, u krátkého stání 30 cm, pro vepře 20 cm; zřizuje-li se krmná ulička v úrovni žlabu, nechť je nejméně 60 cm široká. Buď pamatováno na možnost použití samočinných napajedel.
66. Stání hovězího dobytka: délka 220 cm, odděleno stupněm od kaliště, celkem 270 cm od přední hrany žlabu ke stružce, šířka stání 110 až 120 cm, chodník pro jednořadové stání 130 cm, pro dvouřadové 160 cm i se stružkou. Výška stájí podle prostoru 250 až 280 cm.
67. Mladý dobytek: volně v kotcích na 1 kus podle stáří 3—5 m2. Rozměr normálního kotce 250/190 cm bez žlabu, přepážky vysoké 145 cm. Na každých 5 dojnic 1 kotec 130/180 cm pro ssavé tele, ohrady dřevěné 120 cm vysoké, z kulatiny nebo tyče. Výběh pro mladý dobytek je nutný.
68. Stružka močůvková úzkého profilu se spádem 1,5% ke kalojemu, krytá vrchem tak, aby mohla podtékat močůvka. Kalojem ve stání budiž co nejblíže žumpy. (Platí pro všechny druhy stájí).
69. Konírny: šířka stání 160 až 180 cm, délka i se žlabovým stolem 350 cm, chodník pro jednořadové stání 160 cm, pro dvouřadové 200 cm. Výška stájí 250 až 280 cm.
70. Vepřince: nejmenší kotec 6,00 m2 (200 X 300 cm i s korytem) pro 4 kusy odstavu nebo 2 běhouny. Všechny dělící přepážky dřevěné (z kulatiny) 100 cm vysoké. Pro jednu řadu kotců ulička 110 cm široká, pro dvě řady kotců společná ulička 130 cm; dvířka kotcová 60 cm, otvíraná ven směrem k výběhu. Světlá výška vepřince 200 až 220 cm. Plocha kotce bude rozdělena na krmiště a lože.
71. Drůbežárny: na 1 m2 3 slepice nebo 2 husy, pro 6 slepic 1 hnízdo a pro 1 slepici 20 cm délky hřadu. Světlá výška 170 až 180 cm. Stěny dřevěné (viz č. 59). Střešní vycpávka na zimu nutná (dvojí strop).
72. Míchárna může být i rozšířenou částí průjezdního mlatu v sousedství stáje. Jako pracovní prostor musí být dobře osvětlena. Úprava podlahy: viz č. 64.
73. Hospodářské sklepy na krmné brambory nebo řepu polozapuštěny v perně stodoly, přilehlé k průjezdu, odkud se také plní. Prostory nad sklepem se užije jako skládky sušiny. K uloženým okopaninám se přivádí vzduch od spodu kanálkem, krytým dřevěným roštem.
74. Mléčnice, pokud se zřizuje, má být vždy oddělena od stáje a přístupná z venku. Poloha ve stínu, do čistého dvora.
75. Sýpka v malém podniku může být v podkroví bytové části. Jinak patří blízko nad míchárnu, nikdy nad chlév.
76. Stodola, seníky: konstrukce skladišť suché píce je navrhována z kulatých nebo hraněných profilů. Celá zásoba píce je uložena v podstřeší stáje, zbytek ve stodole; proto je třeba úměrně zvýšiti půdní nadezdívku v dřevěné konstrukci, aby se co nejlevněji získal největší skladovací prostor. Za těchto okolnosti se omezuje skladovací prostor stodoly zpravidla na 50 m2 pro 1 ha orné půdy obilnin zemědělského podniku a podle výrobních oborů. Mlátírna se do skladovacího prostoru nezapočítává. Skladiště suché píce budiž co nejblíže místu spotřeby, aby stačilo ji shazovat na místo určení; shoz budiž odvětrán. Konstrukce stodoly se zděnými pilířky a s výplněmi bedněnými nebo zděnými, po případě dřevěná na podezdívce. Budiž pamatováno na vhodný přívod a odvádění vzduchu. Podjezdná výška i výška vrat pro naložený vůz nejméně 3,60 m; nad průjezdem a přilehlou částí prostorů, jichž se užívá k manipulaci (míchárna), je lehké patro. Vrata jsou točnová, závěsová nebo posuvná v šíři 3,50 až 4,00 m.
77. Kůlny na vozy, stroje a nářadí se zřizují v přístodůlku v pokračování traktu stodoly nebo v samostatném křídle, vhodně umístěném na dvoře a mají menší podjezdnou výšku 2,50 m. Průjezdné kolny jsou pracovně výhodnější než přistavěné. Pro polní nářadí a stroje se zřizuje uzavřená kolna, spojená po případě se správkárnou nebo dílnou.
78. Hnojiště je společné pro všechny druhy hospodářského zvířectva. Na 1 stájovou jednotku (500 kg váhy) se počítá 8 m2 plochy hnojiště při dvojím vyvážení hnoje a za předpokladu výšky vrstvení nejvýše 2 m. Konstrukce: nepropustné dno na kamenné nebo cihelné rovnanině; okraje zvednuty nad úroveň dvora. Dne má spád ke stružce odvádějící hnojůvku do žumpy. Šířka hnojiště: pro jednostranné vyprazdňování 3 m, výška vrstvení 1,60 až 2 m. Spád dvora vždy směrem od hnojiště.
79. Žumpy: na 1 stájovou jednotku se při dvojím vyvážení počítá 3 m3 užitečného prostoru žumpy pro močůvku a hnojůvku, z čehož 2/3 připadají na močůvku a 1/3 na hnojůvku. Stěny a dno musí být nepropustné s povrchem chráněným proti rozrušování kyselinami. Strop je betonový, deskový a může výhodně tvořit dno hnojiště. Normální hloubka 2 m, dno žumpy vždy nad úrovní spodní vody.
Část III.
Navrhování domků pro bezzemky a zemědělské zaměstnance.
80. Bezzemkem se podle těchto směrnic rozumí obyvatel venkova nebo městského vnějšího obvodu, jehož hlavním zaměstnáním není samostatná zemědělská činnost, který pro svou potřebu pěstuje drobné hospodářské zvířectvo a obhospodařuje proto pozemky v rozsahu nesoběstačného zemědělského podniku.
A. Způsob zastavění.
81. Domky bezzemků a zemědělských zaměstnanců mohou být sdružovány.
82. Disposice domku sleduje funkci rodinného bydlení podle zásad pro navrhování obytných staveb (část I) se zvláštním zřetelem k chovu hospodářského zvířectva.
B. Část bytová.
83. Pro navrhování bytů pro bezzemky platí ustanovení směrnic pro byty zemědělce (část II, oddíl B, č. 46 až 50 a 53 až 57).
C. Část hospodářská.
84. Část hospodářská bude pravidelně umístěna pod jednou střechou s částí obytnou.
85. Chlév obsahuje zpravidla 1 normální kotec pro krmníka a stání pro jednu krávu nebo 2 kozy, dále kurník, chlévek pro husy, králíkárnu, dřevník a po případě malou kolnu.
86. Podkroví nad hospodářskou částí je určeno pro uskladnění sena a steliva.
87. Je účelné zřídit na vhodném místě odpadkovou jámu jako hnojiště a po případě žumpu.
88. Není-li v místě vodovod, nutno zabezpečit opatřeni vody ze studny, o jejímž umístění a zřízení platí příslušné předpisy.
Část IV.
Navrhování staveb průmyslových.
A. Zásady projektování.
89. Každý průmyslový závod musí být plánován nejen na podkladě hospodářských úvah, nýbrž též se zřetelem na urbanistický plán a musí být navržen jak stavebně, tak i technologicky.
90. Technologický projekt vypracovaný provozními odborníky a zástupci výroby stanoví výrobní proces a potřebu dílen jako podklad vlastního stavebního projektu, určuje přesný pohyb obráběných hmot i pracovních sil v závodě.
91. Podkladem vlastního projektu musí být přesný stavební program, který musí zachytit nejen vlastní provozovny, ale i pomocné prostory (skladiště a pod.), sociální a sanitární zařízení (ubikace, stravovny, šatny, umývárny). Projekt musí hospodárně splnit podmínky provozní a výrobní.
92. K zamezení ztrát a škod nutno před vypracováním projektu (za pomoci odborníků) náležitě prozkoumat podklady pro stavbu (urbanistické, geologické, pedologické, hydrologické, energetické, dopravní a konstruktivní).
93. Návrh musí vycházet z hospodárnosti a účelnosti konstrukce, které musí být náležitě doloženy ve všech nosných částech staticky a plány podrobností.
94. Projekt musí uvážit i organisaci staveniště.
95. Pro hospodárné navrhování platí ustanovení části VI.
96. Při projektování staveb průmyslových nutno zejména dbáti také ustanovení směrnic platných pro civilní ochranu. Ustanovení části I, č. 26 a 34 platí obdobně.
B. Způsob zastavění.
97. Při průmyslových stavbách nebo při určování rozsahu jejich budiž pamatováno na zřízení zelených ploch v přiměřeném poměru k plochám zastavěným a provozním. Rovněž tak samostatné provozní celky téhož závodu nebo podniku buďtež od sebe oddělovány zelenými plochami.
Část V.
Navrhování staveb veřejných.
98. Pro navrhování veřejných staveb platí ustanovení příslušných předpisů, podmínky a požadavky veřejné správy a zadávacích míst, pokud nejsou v rozporu s dále uvedenými povšechnými směrnicemi pro navrhování některých staveb.
Doporučuje se, aby s ohledem na současný nedostatek některých materiálů a potřebu snížit stavební náklady, byl stavební program v rámci potřeb stanoven co nejmenší. Zvláště buď uvážena možnost event. etapového provádění staveb.
Ustanovení části I., č. 26 a 34 platí obdobně.
A. Pokyny pro stavbu a zařizování ústavů pro účely zdravotnické.
(Poslání a programovou náplň, jakož i směrnice pro vnitřní zařízení určuje ministerstvo zdravotnictví.)
I. Pozemek.
99. Pozemek má býti zdravotně nezávadný, suchý a má ležet tak, aby nemocniční objekty byly chráněny před zanášením škodlivých výparů od převládajících větrů. Má býti v klidu a mimo hlavní komunikace, avšak snadno přístupný.
100. Při výběru pozemku budiž přihlíženo i k předvidatelným pozdějším změnám regulačním, k budoucím projektům železničním a silničním, jakož i k možnosti pozdějšího rozšíření ústavu při zachování ustanovení těchto směrnic, zejména zastavovacích podmínek.
101. Musí být možno na pozemku opatřit alespoň 300 l zdravotně nezávadné vody za den na nemocniční lůžko. Poloha pozemku musí také zaručovat snadné a nezávadné odvedení splašků.
II. Zastavovací podmínky.
102. Velikost pozemku pro nemocnici budiž určena rozsahem programu a systémem zastavění. Nutno počítat:
a) při zastavění pavilonovém cca 150 m2/lůžko,
b) při zastavění blokovém cca 100 m2/lůžko,
c) při zastavění monoblokem cca 75 m2/lůžko,
103. Trakty lůžkových pokojů buďtež orientovány směrem jižním, jihovýchodním nebo jihozápadním, a to do volného prostranství nebo tak, aby se docílilo proslunění každého lůžka v lůžkovém pokoji alespoň na 2 hodiny denně.
104. Vzdálenost mezi nemocničním a sousedním objektem nesmí být menší než výška vyššího z nich. Tato vzdálenost nesmí však nikdy klesnout pod 10 m.
105. Nejsou-li zatím zastavěny sousední pozemky do míry přípustné platnými zastavovacími podmínkami, je nutno dbát, aby požadavkům uvedeným ad 103 a 104 bylo vyhověno i v budoucnu.
106. Světlíky a větrací průduchy, jak je definují stavební řády (statuty) se nepřipouštějí.
III. Ošetřovací jednotka.
107. Lůžková oddělení buďtež dělena na ošetřovací jednotky podle medicínských disciplin, podle stupně asepse a event. podle pohlaví a věku klientů. Ošetřovací jednotka, není-li programem ministerstva zdravotnictví jinak stanoveno, má obsahovat 25 lůžek; přípustné maximum nesmí přesahovat 30 lůžek. Ošetřovací jednotky pro dospělé mají být ve svém uspořádání a řazení upraveny jednotně jako universální ošetřovací jednotky.
IV. Pokoj pro nemocné.
108. Počet lůžek v jednom pokoji je zpravidla 4 a nesmí být větší než 6. Každá ošetřovací jednotka má mít alespoň jeden isolační pokoj.
109. Na 1 dospělého nemocného má připadat v pokoji o několika lůžkách nejméně 7 m2 podlahové plochy a 21 m3 volného vzdušného prostoru. Pro děti do 14 let se snižují tyto výměry na 6 m2 a 18 m3, pro kojence pak na 3 m2 a 9 m3. Světlá výška nesmí být menší než 3 m. Při výpočtu povinné kubatury jednostranně osvětlených ložnic se nepřihlíží k hloubce pokojů nad 5.50 m.
110. Půdorysné rozměry pokojů jsou takové, že každé lůžko lze kol vertikální osy otáčet a z pokojů vyvézti, aniž bude nutné odsunout sousední lůžko nebo jiná zařízení pokoje.
111. Celková plocha oken nesmí být menší než 1/5 podlahové plochy místnosti. Okna musí být otevíratelná.
112. Podlaha pokojů pro nemocné musí být zvýšena nad nejvyšším bodem terénu nejméně o 45 cm.
V. Denní místnost.
113. Každá ošetřovací jednotka musí mít svoji denní místnost, o velikosti 1 m2 na 1 nemocniční lůžko. Připouští se použít jako denních místností zasklených teras a oddělených částí chodeb, je-li postaráno o náležité jejich větrání, osvětlení a vytápění.
VI. Příslušenství.
114. Každá ošetřovací jednotka musí mít vlastní lázeň pro nemocné, pokud možno přímo osvětlenou a větratelnou. Na 1 lázeň smí připadnout max. 15 lůžek. Vany k účelům léčebným se do tohoto počtu nepočítají. Pro personál má býti zvláštní lázeň mimo obvod ošetřovacích jednotek (pro personál přespolní poblíže personálních šaten).
115. Jeden kloset smí připadat nejvíce na 10 lůžek. Pro muže jest nutno zřídit mimo to 1 pisoár na 15 lůžek. Má býti zřízen samostatný, uzavíratelný kloset pro personál a návštěvy. Klosety musí být splachovatelné vodou a opatřeny přímo větratelnou a osvětlovatelnou předsíňkou, které smí býti použito jako umyvárny.
116. Každá ošetřovací jednotka musí míti také zvláštní místnost pro lékařské výkony, služební místnost ošetřovatelky, zvláštní místnost pro čištění kálecích mís a použité prádlo, čajovou kuchyňku, vesměs přímo osvětlené a větratelné, a komoru pro úklidové nářadí.
VII. Komunikace v paviloně.
117. Nejmenší šířka chodeb, jichž se používá k dopravě nemocných, jest 230 cm. Musí být dostatečně osvětleny a větrány.
118. Dveře z nemocničních pokojů do chodby musí připouštět pohodlný transport všech lůžek. Požaduje se v plánu grafické vyznačení všech postelí.
119. Nejvzdálenější dveře v nemocnici nesmí být půdorysně vzdáleny od schodiště více než 45 m. Každé schodiště musí mít volný výstup z budovy, má být ohnivzdorné, přímo osvětlené a větrané. Nepřipouští se schody točité a klínové. Vstupní dveře musí být ven k otevírání.
VIII. Strojně-technická zařízení.
120. Veškeré místnosti, určené i pro přechodný pobyt nemocných musí být vytápěny. V místnostech, v nichž nemocní leží obnaženi (vyšetřování, operační sály a pod.), se požaduje možnost vytápění i v době, kdy hlavní topný systém je mimo provoz.
121. V důležitých místnostech provozních (operační sály atd.) se požaduje nouzové osvětlení, nezávislé na normální osvětlovací síti.
IX. Desinfekce.
122. Každá nemocnice musí být opatřena zařízením k řádné desinfekci infikovaného prádla před praním. Slouží-li desinfekční stanice nemocnice zároveň i potřebám mimo ústav, musí být situována tak, aby donášené předměty nikterak netangovaly vlastní nemocniční provoz.
123. Odpady všeho druhu (obvazy, odpadní vody atd.), obsahující látky zdraví škodlivé nebo bakterie, musí být učiněny neškodnými dříve, než přijdou do styku s jinými odpadky nebo se odvedou do veřejné odpadové sítě (veřejné stoky, potok, odvoz odpadků).
X. Pitevna.
124. Každá nemocnice musí mít zvláštní separovanou místnost, jíž se používá jen k uložení mrtvol a další místnosti, kde by se mohla vykonávat pitva.
XI. Opatření pro civilní ochranu.
125. Na nemocnice se vztahují také směrnice platné pro civilní ochranu. (Viz část I, č. 26 a 34.)
126. Nemocnice největších typů (oblastní) musí mít nejméně jedno podlaží v podzemí.
B. Pokyny pro navrhování a stavby škol.
I. Všeobecné požadavky.
127. Z hospodářských důvodů musí býti stavební program v rámci potřeb co nejmenší a disposiční řešení a vybavení škol budiž co nejúspornější při zachování požadavků pedagogických, hygienických, bezpečnostních a estetických a ustanovení školského zákona a učebních osnov. Z důvodů úsporných je možné, aby školy, zejména školy I. a II. stupně byly v téže obci umístěny ve společné budově.
128. Budova nechť volně stojí, je orientována k slunečním stranám (skupina pracoven, do nichž žáci nejčastěji docházejí, má být prosvětlována sluncem), dobře zapojena na komunikace obce a místní instalační síť, vertikálně i horizontálně začleněná do panoramatu obce a přizpůsobená architektonicky rázu krajiny a charakteru obce.
129. Zpravidla nemá míti školní budova více než čtyři podlaží.
130. V suterénu nebudiž situována žádná učebna.
131. Kromě hlavního vchodu budiž ještě nejméně jeden vchod vedlejší do traktu tělovýchovného či kulturního.
132. Pro odkládání šatstva a obuvi buďtež ve školách zřizovány jednosměrné ústřední šatny, dostatečně dimensované, dobře osvětlené a příčně větrané, v zimní době temperované, oddělené od ostatních prostor školy. Zřizovati šatny na chodbách se v nových budovách nedovoluje.
133. Ve větších školách se zapojuje správní appartement a s ředitelnou, sborovnou, podle potřeby i hovornou, s místností pro rozhlas a s hygienickými zařízeními a místnostmi tak, aby školní provoz nebyl rušen a aby netrpěla hygiena školy.
134. Naturální a služební byty při větších školách buďtež zpravidla zřizovány odděleně. Pro obsluhu ústředního vytápění a pro celodenní domovní dozor je však žádoucí, aby byt školníka byl s budovou spojen suchou cestou.
135. Pro větší školní budovy se žádá vytápění ústřední.
136. Všude, kde je to možno, musí být zavedeno elektrické osvětlení.
137. Školní budova musí být opatřena dostatečným přívodem pitné a užitkové vody rozvedené po budově a pokud možno i do učeben a dílen.
138. Záchodové místnosti se zřizují v každém podlaží a jsou ve spojení s umývárnou. Záchody musí být opatřeny splachovacím zařízením. Žádají se nejméně 2 sedadla pro 40 žákyň, 1 sedadlo a 3 stání pro 40 žáků. Soustava pisoárová budiž taková, aby nešířila zápach a byla hygienická. Na pisoárové stěny nemá být používáno dehtových nebo podobných nátěrů.
139. V umývárnách se počítá nejméně 1 umývací mísa pro 25 žáků. Ve školách, v nichž je zavedeno stravování žactva, musí být větší počet umyvadel umístěn v podlaží jídelny.
II. Pozemek.
140. Základní podmínkou úspěšné školní stavby jest vhodný pozemek. Při volbě pozemku se má dbáti z důvodů hospodárnosti,
a) aby byl k němu bezpečný a pohodlný přístup,
b) aby byl v místě, k němuž je ze všech obcí školního obvodu nejvýhodnější spojení (u škol mateřských, I. a II. stupně mimo komunikace silně frekventované vozidly), vždy v místě klidném a zdravém,
c) školní pozemek musí být úplně suchý, v jeho blízkosti nesmějí být vody bahnité nebo nechráněné. Pozemky v isundačním území, jsou pro školní stavby zcela nepřípustné; jakost základové půdy a stav spodních vod musí být zjištěn,
d) už při volbě pozemku nechť se uvádí možnost splnění všech podmínek uvedených sub B I,
e) při volbě pozemku buď též uvážena potřeba vhodného odvedení splašků, hlavně v obcích, kde není dosud provedena kanalisace,-
f) velikost pozemku se řídí rozsahem stavebního programu. Nutno pamatovat na možnost budoucího rozšíření školy. Velikost pozemku pro školní budovu, zahradu a cvičiště školy bez zeleného rámce jest:
pro školu mateřskou 1/5 až ½ ha podle velikosti školy,
pro školu I. až III. stupně až 3 ha podle velikosti a druhu školy.
Ve velikosti pozemku pro školu I. až III. stupně je již zahrnuto i cvičiště pro mimoškolní tělesnou výchovu. Rozloha pozemku bude stanovena vždy se zřetelem k tomu, zda při škole bude zřízeno branné nebo tělovýchovné středisko, cvičiště společné pro více škol a pod.,
g) pozemek může být zastaven nejvýš z 25% a volen tak, aby elevační úhel světelného paprsku učeben v přízemí (úhel mezi vodorovnou a spojnicí myšlené přímky spojující hřeben protější budovy nebo vrchol sousední vyvýšeniny s nadpražím okna) byl nejvýše 30°.
III. Školní místnosti.
141. Rozměry učeben: v mateřské škole se žádá aspoň 1,5 m2 podlahové plochy a 4 až 5 m3 vzdušného prostoru na žáka. Pro herní prostor aspoň 1,7 m2 podlahové plochy a 5 až 6 m3 vzdušného prostoru. Velikost učebny pro školy I., II. a III. stupně je stanovena zpravidla hloubkou 6,3 nebo 6,6 m (podle umístění topných těles) a délkou 9,6 m.
142. Plocha podlahy v učebnách budiž v jedné výši, podlaha nechť je trvanlivá, bezprašná, teplá a lehce čistitelná.
Okna v učebnách buďtež umístěna tak, aby světlo přicházelo s levé strany na pracovní plochy. Musí být zřízena v takových rozměrech, aby i místo od oken nejvzdálenější bylo dokonale osvětleno. Nadpraží oken budiž co nejmenší.
V každé školní místnosti musí být pamatováno na dostatečnou a rychlou výměnu vzduchu příčným větráním.
Dveře nechť jsou jednokřídlové v rozměrech 80X197 cm.
Příčky mezi jednotlivými pracovnami musí být konstruovány tak, aby nepropouštěly zvuk. Zvukotěsná isolace stěn a stropů budiž zvlášť pečlivě provedena v hudebních síních a vůbec v učebnách a dílnách, kde při práci žáků vzniká hluk.
V učebnách, v nichž film jest důležitým vyučovacím prostředkem, budiž postaráno o možnost snadného zatemnění i za dne. Kromě učeben a ostatních školních prostorů mají být v každé školní budově klubovny mládeže a kabinety pro pomůcky, upravené zpravidla tak, aby mohly po případě sloužit jako pomocné pracovny pro zájmové kroužky žáků.
IV. Tělocvična.
143. V každé školní budově budiž zřízena tělocvična pro tělesnou výchovu školní i mimoškolní. V menších školách slouží tělocvična i pro osvětovou činnost školní. Tělocvična budiž projektována mimo učební trakt s tímto příslušenstvím: šatny, kabinet pro učitele (na větších školách další kabinet, který je zároveň místností pro lékaře), nářaďovna, umývárna, sprchy pro vystřídání aspoň poloviny třídy, 2 záchody. (Pro mimoškolní tělesnou výchovu samostatný vchod, klubovna s kanceláří). Dimensování tělocvičny se řídí druhem a velikostí školy.
Nejmenší rozměry:
1. pro školu I. a II. stupně 12X22 m,
2. pro školu III. stupně 14X28 m.
Světlá výška minimálně 5,50 m.
Slouží-li tělocvična zároveň i jako shromažďovací síň škol, smí míti jen rozkládací jeviště s nejnutnějším příslušenstvím.
V. Cvičiště a hřiště.
144. Při každé školní budově musí být zřízeno cvičiště, není-li v bezprostřední blízkosti školy jiné vyhovující cvičiště. Buď situováno tak, aby provoz na něm nerušil vyučování, aby bylo osluněno a zařízeno podle požadavků učebních osnov. Pro mateřské školy buď postaráno o pískoviště a brouzdaliště.
Velikost hřiště pro školu I. stupně 2.400 m2, pro školu II. stupně 4.500 m2 a pro školu III. stupně 16.000 m2. Má-li sloužit i mimoškolní tělesné a branné výchově, vyžadují se vždy rozměry nejméně 1,6 ha. V místech, kde není v blízkosti obce příležitost ke koupání v řece nebo v rybníku, budiž podle možnosti zřízeno umělé koupaliště s průtočnou vodou.
VI. Školní zahrada.
145. Při každé školní budově jest nutno zřídit školní zahradu botanickou a pro samostatnou žákovskou práci.
VII. Speciální požadavky pro budovy jednotlivých stupňů a druhů škol.
146. Škola mateřská.
Nejmenší stavební program i pro typ nejmenší mateřské školy obsahuje pracovnu a hernu (alespoň jako společný prostor rozdělený skládací stěnou), administrativní místnost, (která slouží též pro umístění indisponovaných dětí), jídelnu (příp. v učebně), kuchyň s příslušenstvím (špíž, komora, sklep), umývárny se záchodky (pro 30 dětí 5 umyvadel a 5 klosetových sedadel), šatnu a komoru na uskladnění lehátek. Místnosti, kde se zdržují děti, buďtež prosluněny. Kuchyně a jídelna nechť jsou položeny tak, aby výpary a zápachy z nich nevnikaly do ostatních místností. Disposičně budiž mateřská škola vyřešena tak, aby místnosti tvořily výchovný celek vždy pro 30 dětí kontrolovatelný jednou učitelkou.
Pokud je mateřská škola umístěna ve společné budově s jinou školou, musí mít vlastní vchod, zahradu, hřiště a příslušenství.
147. Škola I. stupně.
Nejmenší stavební program pro školu I. stupně obsahuje mimo potřebný počet učeben, vyplývající z organisace školy a potřebných kabinetů pro pomůcky, jež není možno vyložiti ve skříních, ještě ředitelnu, čítárnu (v níž je zároveň umístěna knihovna), umývárny se záchody, hygienicky řešenou šatnu a klubovnu pro žákovské organisace. Na školách s větším počtem tříd budiž pamatováno také na sborovnu a eventuálně hovornu.
Na školách s přespolními žáky a družinou mládeže se zřizuje pro jejich stravování též školní kuchyň a jídelna.
148. Škola II. a III. stupně.
Nejmenší stavební program pro školu II. a III. stupně obsahuje mimo potřebný počet učeben, vyplývající z organisace školy, a potřebný počet kabinetů, ještě administrativní místnosti, speciální pracovny pro předměty, jejichž povaha práce vyžaduje speciálního disposičního řešení, na př. pracovna pro přírodopis, fysiku, chemii a kreslení, dílny, laboratoře a j., cvičnou kuchyni s jídelnou a knihovnu s čítárnou pro žákovské organisace.
149. Půdorysné řešení škol II. a III. stupně buď takové, aby hlavní místnosti všemi navštěvované byly všem žákům snadno dostupné. Při větších školách se doporučuje zřídit přiměřeně dimensovanou shromažďovací síň, která slouží též osvětovému životu obce, není-li již v obci jinak o osvětu postaráno. Shromažďovací síň a eventuálně i jiné místnosti přístupné veřejnosti buďtež tak umístěny, aby nebyl vnitřní provoz školy rušen, zejména, aby byla uchována čistota budovy. Pro stravování žactva se zřizuje školní kuchyň s jídelnou, jež slouží zároveň jako místnost pro přespolní žáky. Její dimense jsou určeny požadavkem hromadného stravování 1/3 žactva na škole (stravování ve třech směnách).
150. Stavební program odborných škol, vyplývající z odchylného jejich provozu, se případ od případu upraví zvláště.
Tam, kde jsou zřízeny domovy mládeže (žákovské domovy), musí být situovány v přímé blízkosti školy. Internáty na školách odborných, kde jsou součástí vyučovacího celku, buďtež řešeny v souvislosti se školní budovou.
Část VI.
Navrhování a provádění staveb s hlediska úspory stavebnin.
I. Užívání stavební oceli, železového betonu a dřeva v pozemních stavbách.
A. Volba stavebnin a soustavy nosných konstrukcí.
151. Při volbě stavebnin, soustavy a celkového uspořádání nosných konstrukcí, jakož i při úpravě jejich podrobností nutno dbát vždy největší úspornosti ve stavebninách, pokud to nebude spojeno s neúměrným zvětšením stavebních nebo udržovacích nákladů. Především třeba přihlížet ke vší možné úspoře dřeva a oceli. Rozpětí všech konstrukcí nutno omezit na nezbytnou a hospodárnou míru a tam, kde to okolnosti připouštějí, nutno nahradit velké rozpony členěním na menší pole.
152. Dřevěných konstrukcí se smí užít jen v nezbytně nutných případech, kde je to hospodárné. Větších dřevěných konstrukcí buď použito jen výjimečně a se zřetelem na další ustanovení této části. Přitom nutno dbát vší možné úspory materiálu, zejména dřeva, a dbát, aby nevznikaly nevyužité půdní prostory. Sklon střech nutno volit se zřetelem na vhodně užitou krytinu (viz část VIII) podle místních poměrů.
153. Třeba dbát všemožně toho, aby bylo použito na stavbách pro dřevěné konstrukce dřeva dobré jakosti. Proto je také nutno i na staveništi řádně ukládat řezivo k přirozenému vysoušení na vzduchu. Konstruktivní dřevo vystavené vlivům povětrnosti nutno impregnovat alespoň povrchově.
154. Užití ocelových konstrukcí nutno omezit na případy, kde bez ocelové nosné konstrukce nelze dosíci technicky vyhovujícího řešení vůbec anebo jen s neúměrným zvětšením stavebního nebo udržovacího nákladu nebo kde ocelové konstrukce vyžadují ohledy na budoucí rozvoj závodu. Tam, kde je užití ocelové nosné konstrukce nezbytné, budiž uvážena možnost úspory oceli užitím konstrukce svařované místo konstrukce nýtované.
155. Nosné konstrukce ze železového betonu je dovoleno zřizovat jen, pokud se v č. 156 až 160 nestanoví jinak. Při návrhu a provádění těchto konstrukcí třeba dbát všech možných úspor dřeva na bednění, zejména umožnit jeho opakované použití pro více konstruktivních elementů, a zejména užít usporných systémů bednění. Nutno učinit vhodná opatření, aby se zamezilo znehodnocení a poškození dřeva při odbedňování.
156. Používat ocelových koster pro obytné domy je zakázáno. Používat koster ze železového betonu pro obytné domy a úřední budovy nutno omezit jen na zvlášť odůvodněné případy; o tom rozhodne krajský národní výbor také se zřetelem na možnost přídělu stavebnin.
157. Střešní konstrukce ocelové a ze železového betonu smějí být zřizovány jen v odůvodněných případech. Pro střešní konstrukce je vhodné užít úsporných konstrukcí dřevěných nebo z hotových prvků.
158. Stropy dřevěné, a to trámové nebo z prken spojovaných hřebíky, po případě lepených, se mohou zřizovati jen tam, kde je to nutné. Přednost je třeba dát stropům ze železového betonu, a to především ze schválených hotových prvků nebo z předpjatého betonu.
159. Podbíjení stropů budiž podle možnosti prováděno místo ze dřeva z keramického pletiva (pletiva z pálené hlíny s drátěnou vložkou), jehož možno užít i pro lehké příčky a vnitřní obklad stěn dřevěných a ocelových konstrukcí.
160. Zřizování základů ze železového betonu (desek, pasů a pod.) nutno omezit jen na skutečně nutné případy (kde toho únosnost základové půdy vyžaduje a je to hospodárné).
161. Překlady ze železového betonu nad většími otvory okenními a dveřními mají být provedeny buď jako pásy zdí (věnce), aby odpadly ocelové kleště nebo z hotových dílců. Jinak nutno otvory do světlosti 1,20 m pokud možno překlenout.
B. Navrhování nosných konstrukcí.
162. Přísné šetření dřevem, stavební ocelí, plechy a barevnými kovy je při projektování každé stavby jedním z nezbytně nutných požadavků. Proto mají býti navrhováním, výpočtem, konstrukcí i prováděním staveb pověřeni jen závody a odborníci, kteří jsou s těmito pracemi všestranně obeznámeni.
166. Pro navrhování betonových staveb viz normu ČSN 1090—1948 „Předpisy o betonových stavbách. Část I. Navrhování betonových staveb“ a normu ČSN 1090—1948 Dodatek „Předpisy o betonových stavbách. Část I. Navrhování staveb ze železového betonu podle stupně bezpečnosti“.
Při obvyklých konstrukcích budov pro klidné užitelné zatížení do 250 kg/m2 (včetně), u nichž lze účinky vedlejšího zatížení pro jejich nepatrnost zanedbat, smí napětí všech druhů výztuže v tahu i tlaku dostoupit pro zatížení hlavní hodnot stanovených pro zatížení celkové.
167. Pro dřevěné konstrukce viz normu ČSN 1052—1941 „Předpisy pro dřevěné konstrukce“. K dosažení úspory dřeva nutno navrhovati zpravidla lehká provedení. Pro nosné části je třeba volit pokud možno složené nosníky lepené nebo s hřebíkovými spoji, hmoždinkami a pod. Vhodnou konstrukcí jsou hřebíkové nosníky příhradové nebo plnostěnné. Kde nejsou zvláštní důvody statické nebo konstruktivní, nutno při volbě profilu přihlížet k možnosti jich sestavení z průřezů, jež lze vyrobit, pokud možno ze slabé kulatiny.
168. Krovové soustavy třeba navrhovat bez vazných trámů a krovové konstrukce nutno účelně spojit s nosnou stropní konstrukcí nad posledním patrem.
169. Při ocelových konstrukcích a betonářské výztuži budiž v mezích dodávkových možností Československých hutí, n. p., dávána s výjimkami stanovenými dále v oddíle C přednost kvalitním ocelím o vyšší mezi průtažnosti, jejichž užitím lze dosáhnouti jak úspory na váze potřebné oceli, tak zpravidla i zmenšení stavebního nákladu.
Užívání výztuže Beton-Speciál se zakazuje.
170. V zájmu zmenšení spotřeby oceli budiž u nosných částí namáhaných ohybem (zejména u trámů ocelových a ze železového betonu) konstruktivní výška taková, aby se vystačilo s jednoduše vyztuženým průřezem.
U částí ze železového betonu lze užít konstrukcí deskových místo trámových jen tam, kde je to hospodářsky odůvodněno.
171. Dvojitá výztuž průřezu je přípustná jen tam, kde proměnné zatížení vyvozuje střídavé namáhání průřezu ze železového betonu a obojích vložek je střídavě využito na tah, nebo v míře nutné z jiných statických a konstruktivních důvodů; zesilování výztuže nad míru takto stanovenou jen proto, aby jí bylo užito jako tlačené výztuže, není dovoleno.
172. Pro úsporné navrhování nosných konstrukcí budiž zpravidla zabezpečeno a využito vzájemné statické spolupůsobení jednotlivých nosných prvků konstrukce.
173. U ocelových plnostěnných nosníků budiž zpravidla konstruktivními opatřeními zajištěno a k úspornému navrhování pak využito statického spolupůsobení s deskou ze železového betonu (spřažené nosníky ocelobetónové) všude tam, kde se deska stýká přímo s tlačeným pásem ocelového nosníku nebo kdo přímého styku lze dosíci vhodným uspořádáním konstrukce bez zvláštních obtíží.
174. Pro zatížení konstrukcí a dovolené namáhání, není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, platí ustanovení norem ČSN, pokud byla stanovena jejich závaznost podle zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 84 Sb., o závaznosti hospodářských a technických norem. Přitom se v ocelových konstrukcích stanoví, po případě zvětšují dovolené namáhání v tahu za ohybu takto:
Dovolené namáháníOcel jakostizaručena mez průtažnostipři zatížení hlavnímpři zatížení hlavním a vedlejšímobchodní—1200 kg/cm21400 kg/cm210 3722300 kg/cm21400 kg/cm21600 kg/cm210 5223600 kg/cm22100 kg/cm22400 kg/cm2
175. Pro zařízení sloužící k civilní ochraně obyvatelstva platí předpisy zvláštní.
C. Pokyny pro užívání betonářských výztuží zvláštního průřezu.
176. Aby se omezilo nebezpečí vlasových trhlin v tažených částech betonových průřezů, doporučuje se při stavbách vystavených kouřovým vlivům nebo vlivům povětrnosti dát okolo tažených vložek pletivo a zvětšit normou předepsané krytí těchto vložek betonem o 1 cm.
177. U konstrukcí ze železového betonu, kde je zvýšené nebezpečí poškození výztuže vlivy chemikálií (jako jsou:
výroba a zpracování kyseliny sírové,
provozovny se zpracováním fenolů a síry,
výrobny a skladiště síranu amonného,
výrobny a skladiště dusičňanu amonného,
výrobny a skladiště ledku vápenatého,
výrobny a skladiště ledku amono-vápenatého,
výrobny a skladiště smíšených hnojiv,
výrobny a skladiště močoviny,
výrobny a skladiště kyseliny dusičné,
výrobny a skladiště kyseliny šťavelové,
skladiště minerálních olejů, jakož i
při výrobě, kde prchají páry a plyny SO2, a všude tam, kde se kyseliny a louhy vyrábějí nebo kde se tyto látky zpracovávají anebo jsou jako vedlejší produkt), třeba zabránit vzniku trhlin v betonové vrstvě, obalující tažené vložky vyloučením vysoko-hodnotné oceli, po případě snížením dovoleného namáhání oceli 10370 na 1000 kg/cm2.
178. U ocelových (neobetonovaných) tahových prutů z ocelí zvláštního průřezu [na př. táhel z oceli 10472 (Isteg) a 10492 (Toros), jež jsou jen po koncích kotveny do betonu], nelze upustit od koncových háků, není-li kotvení jinak zajištěno.
179. Pruty z oceli 10512 (Roxor) je dovoleno ohýbati za studena až do průměru 30 mm. Pruty o průměru větším než 30 mm se mohou ohýbat jen za tepla, při čemž nutno ohřát dostatečně dlouhý kus výztuže (rovný asi dvojnásobné délce oblouku) na stejnoměrnou teplotu 800 až 900° C, t. j. na červený žár (ve stínu). Za tepla ohnutá výztuž se pak musí nechat na vzduchu pozvolna vychladnouti. V teplém stavu nesmí být kladena na mokrou půdu, do vody nebo do sněhu a musí být chráněna před deštěm nebo sněhem.
180. Pruty z oceli 10492 (Toros) nebo 10472 (Isteg) je dovoleno ohýbat jen za studena.
181. Ocel 10512 (Roxor) lze stykovat též svařováním, jež má však prováděti jedině výrobce této oceli, který ručí za její jakost, a to svými svářeči a jen elektrodami k tomu úředně vyzkoušenými. Při zaměstnání jiných svářečů nebo užití jiného druhu elektrod musí být provedeny dříve nové zkoušky.
182. Při svařování za chladného počasí nebo v zimě se doporučuje konce obou prutů, jež mají býti svařeny, ohřát na délku asi 50 cm od místa budoucího svaru. Při chladnutí svařených prutů je třeba dbát stejných opatrností, jako při ohýbání za tepla.
183. Tam, kde jde o výztuž z oceli zvláštního průřezu, jež má být svařována (podle ustanovení čl. 95 normy ČSN 1090-1948), nutno prokázat jakost materiálu v každém jednotlivém případě buď přejímacími zkouškami nebo hutním osvědčením.
184. Jinak viz ustanovení normy ČSN 1090-1948 „Navrhování betonových staveb“.
II. Hospodárné užívání stavebnin pro jednotlivé části staveb.
Provádění staveb.
A. Základy.
a) Obytné a veřejné stavby.
185. Základy obytných domů nájemních a rodinných nejvýše o třech podlažích je zakázáno provádět ze železového betonu. Použije se zdiva kamenného nebo z jiného materiálu podle místních poměrů se zřetelem na nutné spoření s cementem a cihlami. Výjimky jsou přípustny jen, kde toho vyžadují zvláštní předpisy nebo místní poměry (na př. poddolovaná území, neúnosná půda a pod.).
186. U staveb o více než třech podlažích a u staveb veřejných nutno volbu základů ze železového betonu odůvodnit staticky, pokud jejich volba není dána zvláštními předpisy a místními poměry.
b) Průmyslové stavby.
187. U průmyslových staveb se smějí stavět základy z jiného staviva než z kamene nebo prostého betonu jen, kde to vyžadují statické a konstruktivní podmínky (velikost a způsob zatížení — dynamické otřesy, nosnost základové půdy a její povaha — nutnost zvláštního způsobu založení, způsob zakotvení konstrukce a pod.), platné předpisy nebo místní okolnosti.
B. Nosné konstrukce a stěny.
a) Všeobecně.
188. O používání koster ocelových nebo ze železového betonu platí ustanovení č. 154 až 156 oddílu I. této části.
b) Obytné stavby.
189. U obytných staveb se smí užít zdiva z pálených cihel nebo tvárnic z lehkého betonu nebo kamene či zdiva smíšeného. Pro plné pálené cihly je závazný formát 29X14X6,5 cm.
Možno použít také zvláštních tvárnic, jichž užívání bylo povoleno ministerstvem techniky, dále montovaných konstrukcí, avšak jen systémů schválených ministerstvem techniky a jen pokud nevyžadují většího množství oceli. Dřevěných tesařských konstrukcí se smí užít jen tam, kde povaha a účel stavby nepřipouštějí jiného řešení.
190. Pokud neplatí zvláštní konstruktivní předpisy, musí se volit tloušťky zdí jen staticky odůvodněné a zdí obvodových mimo to tak, aby při dostatečné tepelné akumulaci isolovaly stejně jako cihelná omítnutá zeď tloušťky 45 cm.
c) Veřejné stavby.
191. Podle účelu budovy nutno správně posoudit možnost snížení požadavků na tepelnou isolaci. Jinak platí stejná ustanovení jako u staveb obytných.
d) Průmyslové stavby.
192. Zde musí být disposice navržena tak úsporně, jak ta technické a provozní podmínky dovolují. Vzájemná poloha podpor musí být taková, aby nevyžadovala nehospodárná konstruktivní opatření. Statické předpoklady musí vystihovat správně očekávaná zatížení.
193. Při užití dřevěných a ocelových kostrukcí musí být dbáno ustanovení č. 152 až 154 oddílu I. této části.
194. Tloušťka zdí nesmí podstatně překročit míru odůvodněnou staticky, konstruktivně a provozními nároky na akumulaci tepla.
195. Pro stavby skladišť, menších továrních objektů a provozoven (jakož i hospodářských příslušenství) je vhodnější užít podle možnosti místo zdiva cihelného jiného zdiva náhradního (na př. tvárnic nebo montovaných dílců).
C. Stropy.
a) Obytné stavby.
196. Stropy musí vyhovovat ustanovení č. 158 a 159 oddílu I. této části. Stropů z hotových dílců z předpjatého nebo i železového betonu, jež ministerstvo techniky schválilo, buď pro úsporu dřeva přednostně užíváno.
b) Veřejné stavby.
197. U veřejných staveb se připouštějí stropy ze železového betonu, z hotových dílců nebo hospodárné konstrukce dřevěné. U nemocnic a léčebných ústavů se dřevěné stropní konstrukce nedovolují.
c) Průmyslové stavby.
198. U těchto staveb se užije stropních konstrukcí podle podmínek statických, bezpečnostních a provozních.
199. Rozpětí stropů a konstruktivní výška musí být voleny hospodárně co do spotřeby hmot, nebrání-li tomu nezbytné požadavky provozní.
200. Konsoly a balkonové nosníky se nesmějí nehospodárně vykládat z nosné konstrukce ani neúměrně přetěžovat.
D. Střešní konstrukce.
a) Obytné stavby.
201. Dřevěné střešní konstrukce se doporučují z prken s hřebíkovými nebo lepenými spoji nebo jiných úsporných soustav, především z hotových dílců. O vazních trámech platí ustanovení č. 168 oddílu I. této části.
b) Veřejné stavby.
202. Zde platí ustanovení č. 201.
c) Průmyslové stavby.
203. U těchto staveb třeba se řídit ustanovením č. 157 oddílu I. této části.
204. Podle okolností nutno vždy uvážit, není-li správné užití konstrukce skořepinové místo obvyklých konstrukcí ze železového betonu. Přitom nutno dbát účelného vyřešení krytiny.
E. Okna.
205. U obytných staveb musí dřevěná okna vyhovovat normě (ČSN 2218—1947 „Dřevěná okna“). Úsporným typům dřevěných oken nutno dát přednost.
206. U veřejných staveb mohou být okna železná, pokud jsou z konstruktivních důvodů nutná.
207. U průmyslových staveb rozhodují při volbě oken důvody provozní a bezpečnostní.
F. Schodiště.
208. Schodiště ze železového betonu zhotovená na místě se u obytných staveb z cihelného zdiva nepřipouštějí. U veřejných a průmyslových staveb toto omezení neplatí.
G. Práce klempířská.
209. Provádění plechové krytiny u staveb obytných se zakazuje; u veřejných staveb možno jí užít ve zvláště odůvodněných případech.
210. U průmyslových staveb možno navrhnout plechové krytiny jen ve zvláště odůvodněných případech po předchozím úředním povolení.
H. Práce truhlářská.
211. Pro dřevěné dveře viz ustanovení norem ČSN 2021—1947 „Dveřní křídla“ a ČSN 2042—1948 „Dřevěné zárubně“.
Ch. Práce zámečnická.
a) Obytné stavby.
212. Není dovoleno zřizovat mříže v oknech, dveřích a nadsvětlících. Ocelové zárubně se zřizují u dveří v požárních zdech a na půdu. Ocelová okna v obytných domech se zakazují. Pro vrchní kování oken a dveří se doporučuje užít náhradních hmot.
b) Veřejné stavby.
213. Zde platí stejná ustanovení jako u obytných domů, pokud účel stavby nevyžaduje určitý způsob provedení (nemocnice a pod.).
c) Průmyslové stavby.
214. Omezení uvedená pro stavby obytné neplatí. Nutno však dbát úspor oceli.
I. Instalace.
a) Obytné stavby.
215. Platí ustanovení části XI. Litinových trub možno použít jen, kde to dovolují tato ustanovení. Rovněž tak ostatních trub kovových.
b) Veřejné stavby.
216. U nemocnic a jiných veřejných staveb možno výjimečně použít trub měděných. Pro méně důležité veřejné stavby platí ustanovení č. 215 obdobně.
c) Průmyslové stavby.
217. Podle provozních a stavebních poměrů se zde užije především trub kameninových, asbestocementových nebo z jiných náhradních hmot a jen podle nezbytné potřeby trub litinových.
J. Oplocení.
218. Ploty se smějí provést jen jednoduše s nejmenší možnou spotřebou oceli a dřeva. Drátěné pletivo se musí zavěsit na betonové sloupky. Pletiva v železných rámech ani železných sloupků se nesmí užívat.
Stavby zemědělské a jiné.
219. Pro zemědělské stavby platí obdobně předchozí ustanovení tohoto oddílu pro stavby obytné, pokud odchylky nevyplývají z předpisů části II. této vyhlášky.
220. Pro stavby obchodních a řemeslnických provozoven platí obdobně předchozí ustanovení tohoto oddílu pro stavby průmyslové.
Část VII.
A. Podlahy a dlažby.
221. Aby doprava nebyla přetěžována, budiž při volbě hmot pro podlahy, dlažby a obklady stěn přihlíženo k místním poměrům a dbáno regionální výroby.
222. Pro nedostatek dřeva možno dřevěné podlahy provádět jen v nejnutnější míře.
223. Podle místních poměrů (opatření odborných pracovních sil a materiálu) se použije keramických dlaždic, litého terazza, dlaždic terazzových, z pálené hlíny (terakoty) nebo strojně lisovaných cementových dlaždic. Použití dlažeb z cementových dlaždic ručně dusaných se pro bytové stavby nedovoluje.
224. Podle předchozích zásad se provedou podlahy a dlažby v jednotlivých místnostech takto:
a) v obytných místnostech a ložnicích podlahy vlýskové s použitím méně hodnotného dřeva (III. třídy) na hrubé podlahy,
b) v příslušenství (kuchyních, kuchyňských koutech, předsíních, lázních, klosetech, spížích, komorách) na podestách, v přilehlých chodbách a ve vestibulech podlaha z keramických dlaždic, xylolitu nebo jiných vhodných hmot,
c) v prádelnách betonová dlažba s cementovým páleným potěrem ve spádu, v ústředních prádelnách dlažba z terazzových dlaždic, z litého terazza nebo keramická, položená na dobře isolující vrstvě;
d) v chodbách ve sklepích, ve sklepech na potraviny a pod. dlažby betonové,
e) ve sklepech na uhlí dlažba betonová se zastřeným povrchem,
f) v kotelnách dlažba betonová, po případě kolem kotlů z keramických dlaždic,
g) na půdách musí být dlažba nespalná,
h) na uzavřených balkonech dlažba z dlaždic keramických nebo terazzových,
ch) na otevřených balkonech je nutné odborné a pečlivé provedení tak, aby byla zaručena dobrá isolace vodotěsná, na příklad možno volit úpravu: podkladní spádový beton na nosné desce ze železového betonu je téhož druhu jako beton desky. Na podklad se dá druhá vrstva z asfaltové malty o náležité tloušťce z asfaltového mastixu v dolní vrstvě měkčího, v horní tvrdšího s přimíšením písků kaolinových nebo téže jakosti, po př. ostrého říčního písku o maximální velikosti zrna 7 mm. Na svislých stěnách nutno provést asfaltové sokly do výše minimálně 15 cm z nanášeného (špachtlovaného) pružného mastixu o tloušťce 6 mm se řádným připojením a vytažením pochozí dlažby na tento sokl do výše nejméně 6 cm.
Na tuto isolační vrstvu se dá dlažba, upravená podle lit. h), v náležitém spádu,
i) živnostenské provozovny musí býti opatřeny vhodnou dlažbou podle platných předpisů. Především nutno dbát náležité dobré čistitelnosti a okolnosti při vhodné volbě dosažitelného materiálu.
B. Obklady stěn a soklů.
225. Pro obklady stěn a soklů uvnitř budov se použije keramických nebo skleněných obkladaček nebo jiných vhodných hmot.
V lázních a u sprch nutno náležitým spárováním docílit dokonalé vodotěsnosti.
226. Obklady stěn se provedou keramickými nebo skleněnými obkladačkami
a) v lázních (do výšky nejvýše 165 cm),
b) v kuchyních u dřezů a sporáků (do výše 135 cm nad podlahou a v nejnutnější potřebné šířce),
c) v klosetech a umývárnách veřejných a průmyslových budov.
227. Pro obklady vnitřních soklů se užije:
a) na schodištích buď těchže hmot, jako bylo použito k provedení dlažeb, nebo keramických nebo skleněných obkládaček,
b) v kuchyních mimo obložené stěny uvedené v č. 226, písm. b) keramických obkládaček v téže barvě jako obklad,
c) v klosetech obytných budov keramických obkládaček,
d) v předsíních při dlažbách rovněž keramických obkládaček,
228. Provede-li se u obytných budov obklad soklů ve fasádě, pak jen do výše přiměřené. K obkladu se užije kameninových obkládaček. Sokly z nanášené kameniny se u obytných, průmyslových a zemědělských staveb dovolují jen zcela výjimečně.
229. Splávky okenní se doporučuje provést z keramických okapnic.
230. U staveb průmyslových (i průmyslu výživy) a veřejných, zejména nemocnic a zdravotně sociálních ústavů, nutno přihlížet ke zvláštním požadavkům na tyto objekty při zachování účelné hospodárnosti.
Část VIII.
Provádění krytin a isolací.
A. Krytiny.
231. Zásadně nutno užívat tak zv. tvrdých krytin pálených, ostatních krytin jen v případech dále uvedených. Cementových drážkových tašek se smí užívat jen pro menší opravy dosavadních krytin.
I. Tvrdé krytiny.
232. Pro užívání tvrdých krytin se stanoví tyto směrnice:
a) taškové krytiny z tašek plochých, hladkých bez drážek čili bobrovek je nutno použít pro budovy ve větších průmyslových místech,
b) krytiny z tašek drážkových se použije jen pro tvarově jednoduché střechy,
c) krytiny z prejzů se použije jen pro opravy dosavadních prejzových krytin, po případě i pro význačné, památné a veřejné budovy a pro jiné budovy v památkově chráněných místech,
d) krytiny z vlnovek možno užít pro veřejné, význačné a památné budovy, pro ostatní budovy jen v oblastech, kde je výroba zavedena, nebo kde je možnost snadné dopravy,
e) přírodní břidlicí tuzemskou možno opravovat dosavadní břidlicové krytiny; na novostavby možno jí použit jen v blízkosti výskytu a výroby,
f) asbestocementové břidlice ve čtvercových deskách lze použít jen pro opravy dosavadních krytin břidlicových. Tam, kde toho vyžadují technické důvody nebo živnostensko-právní předpisy, v místech špatných povětrnostních poměrů a pro ostatní novostavby v okolí místa výroby lze krýt jen deskami z vlnitého eternitu.
II. Lepenkové krytiny.
233. Pro užívání lepenkových krytin se stanoví tyto směrnice:
a) se zřetelem na jakost materiálu se provádění krytin z jednoduché lepenky prozatím nepřipouští,
b) pro provisoria nutno užít dvojité lepenkové krytiny provedené ze dvou vložek impregnovaných lepenek, na hladko nebo s lištami, po př. z pískovaných lepenek č. 333,
c) pro živnostenské stavby (výrobny, skladiště a pod.) trvalého rázu možno použít dvojité lepenkové krytiny jako v písm. b), avšak s lepenkou č. 560 po případě se dvěma vložkami plsti. Pro snížení udržovacích nákladů možno pro tyto stavby užít i několikavrstvové tak zv. křemílkové krytiny ze dvou nebo tří vložek impregnovaných lepenek nebo plsti se zaválením křemílku do povrchového nátěru. Jinak možno s výhodou použít zvláštní lepenkové kritiny, na př. Ruberoidu, na hladko nebo s lištami,
d) u veřejných budov možno provést krytiny z litého asfaltu ve dvou vrstvách celkem tloušťky 18 až 30 mm, a to bude-li to nutno z důvodů architektonických.
B. Vodotěsnící isolace.
234. Vodotěsnicí isolace musí bezpečně a trvale chránit stavbu proti vodě, zemní vlhkosti a vlivům atmosférickým. Nutno provést řádné přesahování a spoje.
235. O provádění vodotěsnících isolací v domech obytných a jiných platí:
a) základní nátěr (infiltrační) pro pevné spojení isolace s povrchem podkladu se provede vhodnými natěradly (emulsí nebo suspensí), po případě natěradly s organickými rozpouštědly,
b) krycí nátěr, tvořící pružnou isolační vrstvu, odolnou proti vodě a slabším kyselinám, se provede buď za horka tuhými natěradly nebo za studena natěradly s organickými rozpouštědly, po případě hustou emulsí nebo suspensí,
c) vodotěsnící isolace a lepenkové krytiny se smějí dělat jen za suchého počasí. Položená lepenka nesmí být přes noc ponechána bez nátěru.
236. Ploché střechy možno zřizovat, pokud je dána záruka řádného provedení a jakosti hmot.
237. Asfaltová isolace pod kouřovými kanály musí být chráněna vyzděnou vrstvou, na př. ze šamotových cihel.
Podzemní výtahové šachty musí být vodotěsně isolovány.
238. Isolace otevřených balkonů je popsána ve spojení s dlažbou v č. 224, písm. ch) části VII. této vyhlášky.
239. Podle místních poměrů (vlhkosti) na staveništi je nutno:
a) i tam, kde ve výkopech základů není zemní vlhkosti, provést vhodnou isolaci zdiva. Doporučuje se použíti isolačních lepenkových pásu, asfaltovaných nebo dehtovaných z lepenky č. 500 s oboustrannou isolační vrstvou upnutých řádně do zdiva,
b) kde byla zjištěna ve výkopu základu zemní vlhkost, isolovat zdivo asfaltovým nebo dehtovým isolačním povlakem, sestávajícím z jedné vložky impregnované lepenky č. 500, asfaltované nebo dehtované, po případě vložky asfaltové plsti mezi dvěma isolačními vrstvami asfaltového nebo dehtového nátěru nebo tmele za předpokladu řádného upnutí do zdiva,
c) proti zvýšené zemní vlhkosti provést isolaci zdiva vložkovým povlakem, obsahujícím dvě vložky asfaltem impregnované lepenky č. 500 nebo dvě vložky impregnované plsti mezi třemi vrstvami asfaltových nátěrů,
d) proti beztlakové spodní vodě, aby isolaci zdiva provedl výhradně odborný asfaltér, a to vždy v takovém rozsahu, aby isolace na ohrožených místech zdiva tvořila celistvou uzavřenou ochrannou vrstvu, zamezující za všech okolností styk spodní vody se zdivem. Nebude-li jinak předepsáno, použije se tří vložek asfaltem impregnované lepenky v sestavení č. 333, č. 500 a č. 500 nebo tří vložek isolační plsti, mezi čtyřmi vrstvami asfaltových isolačních nátěrů,
e) při isolaci zdiva proti tlakové spodní vodě provésti vždy zvláštní úpravu; musí ji prováděti výhradně odborný asfaltér tak, aby tvořila celistvou, uzavřenou ochrannou vrstvu, po případě se vzduchovou isolací. Budiž pamatováno na odvod spodní vody vhodnou drenáží,
f) isolací dělících spar napojit vždy vodotěsně na isolaci zdiva; isolace se provede buď zvlněním isolačního povlaku nebo ve zvláštních případech vložením a zaisolováním měděného žlábku do dělící spáry. Uzávěry otvorů pro části potrubí procházející isolací se utěsní asfaltovaným asbestovým provazcem nebo ve zvláštních případech měděnou plechovou přírubou, přes něž se přetáhne isolační povlak,
g) litinová potrubí a hlavně kolena opatřit vždy na celém povrchu neporušenou asfaltovou isolační vrstvou k ochraně proti korosi. Porušený povrch nutno před zabudováním dodatečně na stavbě opatřit nátěrem.
240. Při vodách se škodlivými chemickými účinky nutno učiniti vhodná opatření na ochranu stavby.
C. Zvukové a tepelné isolace.
241. Použití isolací proti otřesům, hluku a vyšším teplotám se řeší případ od případu podle odborných výpočtů, daných platnými normami ČSN nebo platnými předpisy.
Část IX.
Navrhování a provádění ústředního vytápění.
A. Všeobecně.
242. Ministerstvo techniky může stanovit, jaké druhy staveb mohou býti vybaveny ústředním vytápěním a v jakém přednostním pořadí budou stavby zásobeny potřebným materiálem.
243. Projekty a výpis materiálu pro ústřední vytápění musí být vypracovány a podepsány odbornou topenářskou firmou nebo úředně autorisovaným civilním inženýrem. Navrhovatel ručí svým podpisem též za správnost a účelnost projektu kotelny a správné dimensování komínů, přívodu vzduchu a ventilací, za vhodnost otopné soustavy a kotlů pro ústřední vytápění s hlediska hospodaření teplem a určení nejvýhodnějšího druhu paliva, jakož i s hlediska provozních poměrů a konečně za zachování všech dále uvedených směrnic. Při řešení rozvodu tepla se musí přihlížet k účelnému rozdělení podle provozních a povětrnostních poměrů. Počet skupin nesmí být ani nadbytečný ani nedostatečný.
244. Ve školních a závodních kuchyních, kantinách a stravovnách musí být postaráno o náležité odssávání a odmlžování vzduchu.
245. Při teplovodních systémech v půdorysně rozsáhlých stavbách musí být voleny pro snížení váhy železa systémy s umělou cirkulací.
246. Pokud bude použito nových vzorů otopných ploch, musí mít vhodnou stavební hloubku, malou spotřebu materiálu, musí být výrobně jednoduché a levné a po stránce tepelně technické doporučeny Ústavem pro hospodárné využití paliv.
247. Při stavbě kotelen nutno použít pokud možno největších kotlových jednotek, ale vždy tak, aby to nebylo na újmu hospodárnosti provozu v přechodných dobách (jaro, podzim).
B. Všeobecné stavební pokyny:
248. Stropní trámy musí být uspořádány tak, aby nepřekážely vedení. Nutno pamatovat na dobré osvětlení a větrání kotelen z důvodů hygienických a bepečnostních.
249. Obytné domy se doporučuje navrhnout tak, aby bylo možno dodatečně zřídit ústřední vytápění; kde není možno zřídit ústřední vytápění ihned, nesmějí se instalovat žádné součástky tohoto vytápění. Naproti tomu není námitek, aby se zároveň se stavbou vyzdil komín ústředního vytápění, jakož i drážky pro vedení. V budovách přízemních i patrových s méně než 16 obytnými nebo kancelářskými místnostmi a ve školách s méně než 5 učebnami se prozatím nepovoluje ústřední vytápění.
250. Vhodnou stavební úpravou třeba pamatovat na účelné soustředění místností speciálně vytápěných (v době prázdnin ve škole, v nočních hodinách v úřadech a pod.).
C. Nemocnice.
251. Lze použít veškerých hygienických systémů současné tepelné techniky, musí však býti dbáno možných úspor na váze. Zvláště je nutné pečovat o možnost snadného čištění otopných ploch. Vytápění operačních sálů žádá zvýšenou péči a je třeba pamatovat na 100% reservu náhradním zdrojem.
D. Školy, tělocvičny, divadelní sály a pod.
252. Platí omezení poslední věty č. 249. Radiatory buďtež pokud možno montovány k nejvíce ochlazované stěně. Normálně budiž užito teplovodního vytápění se zvláštním přihlédnutím k účelnému dělení rozvodu a k regulaci; pro úspory materiálu není však zásadních námitek proti použití parního vytápění. Při stavbách se stropy ze železového betonu možno volit systém vytápění sálavého. Rovněž není námitek proti vytápění teplovzdušnému, pokud to bude hospodárné.
253. Tělocvičny, domy osvěty, divadelní sály, auly a jiné velké prostory, jichž se používá občasně, je třeba opatřit vytápěním teplo vzdušným; není-li to možné, parním.
E. Úřední budovy.
254. Pro tyto budovy je účelné vytápění teplovodními systémy. Pokud jsou v úředních budovách byty a místnosti s delším, po případě nočním provozem (presidia, poradní sály, ústředny, vrátnice a pod.), musí být zapojeny na samostatné, avšak nikoli nadbytečně dimensované větve. Jinak viz poslední větu č. 249.
F. Průmyslové budovy.
255. Pro vytápění provozních místností budiž zpravidla používáno teplovzdušných agregátů nebo žebrových trub, po případě i hladkých ploch. Budiž používáno vytápěcích soustav parních, teplovodních nebo horkovodních. Vzhledem k nynějšímu nedostatku kotlů je třeba využití pro vytápění také kotlů, sloužících k jiným účelům (provozním), jakož i přebytků tepelné energie při výrobě nebo odpadového tepla. Tam, kde jde o vytápění budov s provozem v jiné době, než je provoz dílenský, se doporučuje v některých případech použít akumulátoru tepla.
256. Bytové kolonie pro zaměstnance průmyslových závodů, pokud je to účelné a hospodárné a pokud je povoleno v nich zřídit ústřední vytápění, se připojují na kotelnu závodu, má-li podnik přebytek tepelné energie.
257. Pro vytápění nocleháren nutno navrhnout zjednodušené parní systémy.
G. Obytné budovy.
258. Ústřední vytápění u obytných domů se zřizuje jen tam, kde je to povoleno. (Viz též č. 249). Jsou-li domy, v nichž se zřizuje ústřední vytápění, sdruženy (ve skupinách nebo bloku), musí býti podle hospodárnosti provozu zřízena společná kotelna. Budiž dána přednost teplovodním systémům; kychyňské prostory a koupelny je třeba vždy vytápět. Jako topné plochy se doporučují především radiatory, po případě jiná vhodná topná tělesa technicky odůvodněná.
259. Při stavbách o více než 8 podlažích nutno volit systémy, které snášejí vysoké provozní tlaky, nebo zařídit po výšce několik samostatných topných soustav téhož systému.
260. O vybavení sídlišť ústředním vytápěním bude rozhodováno jednotlivě.
Část X.
Kamna a sporáky.
261. Pokud bude užito spotřebičů plynových nebo elektrických, jsou dovoleny jen typy značkované Plynárenským vodárenským a zdravotně technickým svazkem (PVS) nebo Elektrotechnickým svazem čs. (ESČ).
262. Pro lokální vytápění, pokud nebude stanoveno závazné značkování kamen, lze užít především těch typů kamen a sporáků, které mají všechny uzávěry zabroušeny, po případě jiných typů po dobrozdání Ústavu pro hospodárné využití paliv.
263. Velikost jednotlivých otopných těles je třeba přitom hospodárně a účelně stanovit tak, aby místnosti mohly být dostatečně vytápěny, na př. podle zásad uvedených v normě ČSN 1207—1935 „Kovová topidla na tuhá paliva (kamna, krbové vložky a sporáky)“.
A. Kuchyně.
264. V kterých oblastech má být používáno plynových a v kterých elektrických sporáků, rozhodne v zájmu celostátního hospodaření energií s přihlédnutím k výrobnímu plánu koordinační komise Československých energetických závodů.
265. Sporáky na uhlí jsou železošamotové nebo krbové na nohách, čtyřplátové (16/16˝). Pro větší domácnosti tam, kde není zavedena teplá voda, se použijí sporáky velikostí 18/33˝ s kamnovcem a sušárnou pod troubou na pečení.
266. Kachlových stolových sporáků přenosných v železné kostře se použije obdobně jako podle č. 265.
267. Kachlových sporáků tří až čtyřplátových s jednou troubou se použije pro nejmenší typy bytů.
268. Zemědělské domácnosti se mohou vybaviti buď sporáky přenosnými o velikosti 4 a více plátů s jednou až dvěma troubami nebo i sporáky stavěnými na místě.
269. Kde jsou podle části XIII., č. 313 dány podmínky a kde to dovolují hospodářské důvody, nutno v každé kuchyni pamatovat na možnost připojení plynového nebo alespoň elektrického vařidla. V elektrických kuchyních buď pamatováno na možnost vytápění kuchyně.
270. V bytech, kde se používá plynového nebo elektrického sporáku, musí být umožněno lokálně vytápět alespoň jednu obytnou místnost.
271. Kombinace kuchyňského sporáku s kotlem pro ústřední vytápění se nedovoluje.
272. V kuchyních závodních a restauračních se řeší vytápění individuálně.
B. Obytné místnosti.
273. Pro obytné místnosti denně nebo často vytápěné lokálně na uhlí se použijí:
a) železošamotová kamna sálavá regulační, jednoduchá nebo stáložárná, a to o výhřevné ploše 0.8 až 1,2 m2 pro otop jedné, po případě současně více místností zpravidla až do celkového obsahu 120 m3 nebo o výhřevné ploše 1,2 až 1,6 m2 pro současný otop dvou nebo tří místností (otevřenými dveřmi nebo kamny vestavěnými do dělících příček);
b) kachlová přenosná šachtová nebo stáložárná kamna;
c) kachlová kamna na nožkách, stavěná na místě.
274. V ložnicích kachlová (akumulační) kamna, v nichž se ukončí topení před spánkem, zvyšují bezpečnost.
275. Otop plynem nebo elektrickými akumulačními kamny možno připustiti jen tam, kde to dovolí energetické poměry (č. 264).
276. Obytné místnosti vytápěné nepravidelně a po krátkou, dobu se opatří železošamotovými kamny o výhřevné ploše 0,7 až 1,2 m2, při čemž se k úspoře paliva použije kouřových trubek o délce alespoň 1 m nebo kamnového nástavce. Tato kamna jsou vhodná i pro výpomoc při velkých mrazech tam, kde se jinak topí kamny v sousední místnosti.
C. Koupelny.
277. Pro koupelny se doporučují plynové průtokové ohřívače vody nebo elektrické zásobníky podle plánu koordinační komise Československých energetických závodů.
278. Pokud se použije uhelných lázeňských kamen, buďte provedena tak, aby topeniště bylo těsně uzavíratelné (s pevným dnem pod popelníkem).
D. Jiné místnosti.
279. Pro kancelářské místnosti se hodí topidla obdobná jako v obytných místnostech (oddíl B).
280. Pro speciální stavby, pokud nejsou vytápěny ústředně, budiž použito topidel vhodné konstrukce a výkonnosti podle individuálního doporučení Ústavu pro hospodárné využití paliv.
Část XI.
Instalační předměty a zařízení.
281. Pro účelné a hospodárné vybavení stavby je třeba, aby stavební instalace byly navrhovány a prováděny vždy co nejúsporněji podle těchto směrnic:
A. Instalační předměty.
282. Kuchyňský dřez se provede litinový smaltovaný s nesmaltovanou hranou se snímatelným dubovým rámem nebo ze žarohlíny jako vzor č. 1254 podle katalogu Spojených keramických závodů, nár. podnik v Teplicích, dříve Dittmar-Urbach, vydání č. 180 v rozměrech 800 X 450 mm. Odpad syfonu musí znít průměr 40 mm, nástěnná baterie (pro teplou a studenou vodu), průměr 13 mm a otočně rameno. Použije-li se litinového dřezu dvoudílného, má mít rozměry asi 810 X 450 nebo 900 X 450 mm.
283. Vana pro koupelnu je buď rozměrů 1550 X 680 mm, zná-li být obložena, nebo velikosti 1600 X 760 mm, stojí-li volně na nohách. Průměr odpadního syfonu i otvoru ve vaně je 50 mm, Syfon buď pro snadné čištění lehce přístupný.
284. Umyvadlo v koupelně se použije ze zdravotní keramiky, bez zadní stěny, jako vzor č. 642, 644 nebo 646 katalogu uvedeného v č. 282, o velikosti 650 X 470 mm nebo 560 X 420 mm, odsazené od zdi alespoň 3 cm. Dokud nebude možno tyto typy se zřetelem na vývoz vyrábět, dovoluje se užít umyvadla opatřeného zadní stěnou jako vzor č. 504, 503 nebo 505 téhož katalogu, o rozměrech 600 X 450 mm, 635 X 460 mm nebo 560 X 420 mm nebo podobných typů jako vzor č. 384, 383 nebo 385 téhož katalogu. Odpad syfonu budiž nejméně o průměru 32 mm, a přepad (i v otvorech přepadových) stejného průřezu jako výtokový otvor z mísy. Umyvadlo se vybaví nástěnnou baterií o průměru 13 mm s otočným ramenem, umístěnou mimo rovinu souměrnosti umyvadla a pokud možno společnou i pro vanu. Nebude-li k umyvadlu zavedena teplá voda, použije se výtokový ventil rovněž mimostředně umístěný o průměru 13 mm s otočným ramenem nebo výjimečně stojánkový ventil. Použije-li se umývátek, volí se jako vzor č. 229 a 239 téhož katalogu.
285. Záchodové mísy. Podle místních poměrů se použije splachovacích nádržek nebo, kde to tlak vody dovolí, jen tlakových splachovačů. Při splachovacích nádržkách se použije mís se zdravotní keramiky vzoru Panama č. 150 až 150f katalogu uvedeného v č. 282 nebo vzoru Baltik č. 160 až 160d téhož katalogu nebo vzorů podobných. Při tlakových splachovačích se použije mísy vzor č. 153 téhož katalogu nebo podobného vzoru. Je-li kloset v koupelně, musí se použít sedátka s víkem.
286. Bidet, pokud se ho použije se zvolí vzoru č. 9088 nebo 9089 katalogu uvedeného v č. 282 nebo podobného vzoru.
287. Dětské klosetky do nemocnic se zvolí jako typ č. 156 katalogu uvedeného v č. 282.
288. Dětské vaničky jsou ocelové, smaltované, délky 90 cm nebo ze zdravotní keramiky jako vzor č. 306 nebo 307 katalogu uvedeného v č. 282.
289. Pro jiné účely lze použít dalších nutných předmětů, i když nejsou dosud typisovány.
B. Armatury.
290. Pro kuchyňský dřez se použije těchto armatur (označení T s číslicí znamená č. typů podle katalogu Povážských strojíren, nár. podnik, závod Myjava, dříve Tauš, z r. 1944):
a) baterie T 495, průměru 13 mm (1/2˝) nebo
b) výtokového ventilu s otočným ramenem T 403 průměru 13 mm,
c) lapače tuku jednodílného T 703 nebo dvoudílného T 702 (s jedním nebo dvěma rameny), k litinovým dřezům T 709,
d) růžice T 222, růžice odpadní T 905,
e) řetízku kuličkového T 20.
291. Pro vanu se použije:
a) baterie T 1730 až 1733, avšak s otočným ramenem o průměru 13 mm, jen pro zvláštní účely o průměru 20 mm (3/4˝),
b) odpadního ventilu T 1451,
c) řetězu článkového T 39 nebo kuličkového T 40,
d) dvířek (k otvoru pro čištění) T 3620, rámečkových k vyplnění kachlíky, velikosti 30/15 cm,
e) mydláků a držáky (místo držáků kovových) jako vzor č. 9196 katalogu uvedeného v č. 282 nebo keramických tvarovek koupelnových 30 X 15 cm nebo 15 X 15 cm.
292. Pro umyvadla se užije těchto armatur:
a) baterie T 495 nebo
b) výtokového ventilu T 403, výjimečně T 101 spolu s T 165 nebo T 167,
c) syfonu T 1003 a T 1003 a průměru 32 mm (5/4˝),
d) růžice T 282, odpadní růžice T 905,
e) řetízku článkového T 19 nebo kuličkového T 22.
293. Pro klosety s nádržkou se použije (označení K znamená, že vzory jsou vzaty z Katalogu vodních, plynovodních a parních armatur z r. 1936):
a) plovákového ventilu K 690 o průměru 10 mm (3/8˝) a koule K 684,
b) padákového ventilu se závažím, násoskou, mosazným drátem a páčkou K 775, průměru 40 mm (6/4˝), s vedením zajištěným proti vytažení,
c) nárožního ventilu K 89 roh o průměru 10 mm (3/8˝),
d) táhla T 2681 nebo K 781 s porcelánovým nebo dřevěným držadlem,
e) sedátkových závěsů T 2526, po případě T 2527,
f) nástěnného vedení T 2516,
g) sedadlových šroubů T 2528.
294. Při použití tlakových splachovačů:
a) splachovač T 2503 (v katalogu zatím není uveden) o průměru 20 mm (3/4˝) s uzavíracím šoupětem K 3040 W upraveným pro montáž do zdi o průměru 20 mm (3/4˝),
b) splachovací trubka T 2534,
c) závěsy jako u č. 293, písm. e),
d) nástěnné vedení jako u č. 293, písm. f),
e) sedadlové šrouby jako u č. 293, písm. g).
295. Pro bidet se použije soupravy T 908.
296. V každém bytě budiž alespoň jeden výtok upraven tak, aby bylo lze bez použití nástrojů nasadit hadici 13 mm světlého průměru se šroubením.
C. Patrubí.
I. Kanalisační potrubí.
297. U budov přízemních a jednopatrových se zakazuje užívat litinových trub odpadních. Kanalisační potrubí vodorovné musí být z kameniny, svislé z kameniny nebo z asbesto-cementových asfaltovaných trub.
298. Kameninových trub se použije ve stavebních délkách 600—1000 mm jako svislého kanalisačního potrubí nejvýše pro dvě podlaží domů (i vícepatrových).
Jako součást těsnění se použije konopných dehtovaných provazců a těsnění se zalije asfaltem. Ležaté kameninové potrubí musí mít dostatečné krytí. Pro kameninové dvorní vpustě se použije plzeňského normálu ø 300 mm.
299. Asbestocementových trub, těsněných konopným provazcem a zalitých asfaltem se použije pro svislé kanalisační potrubí jen u budov nejvýše o dvou podlažích a pro odvětrávací potrubí vždy.
300. Zapojení instalačních předmětů. Při domovní kanalisaci zapojené do uliční stoky lze do jednoho svislého, odpadního potrub jutovaných, asfaltových, ocelových nebo litinových tlakových vany, bidetu, umyvadla i kuchyňského dřezu, po případě od vpustí pro odvodnění dlažeb. U všech odvodňovacích předmětů kromě záchodové mísy musí být v tom případě použito hlubokých (asi 80 mm) vodních uzavírek a musí být postaráno o řádné odvětrání. Délka připojovacího potrubí od odpadního potrubí budiž co nejkratší.
301 Olověných trub se použije v co nejkratších délkách a jen tam, kde je toho nevyhnutelně třeba.
II. Vodovodní potrubí.
302. Ležaté potrubí. Při volném potrubí se použije trub jutovaných, asfaltových, ocelových nebo litinových tlakových s klínovými spojí a při volné montáži po případě přírubových. Pozinkovaných trub se využije ve výjimečných případech, po případě se svolením místní vodárny.
303. Stoupací potrubí se v obytných budovách (podobně jako v průmyslových) provede z ocelových, asfaltových trubek tak, aby jejich výměna při proděravění byla snadná.
304. V obytných domech nejvýše o třech podlažích nad terénem se vyvede stoupačka, která je nejblíže u vchodu na půdu, o průměru nejméně 25 mm nad úroveň půdy a opatří se ventilem, hadicovou spojkou a odvodněním v zámrzné části.
V obytných domech o více než třech podlažích nad terénem se provede nebo alespoň navrhne a stavebně připraví provedení zvláštní samostatné požární stoupačky v prostoru schodiště.
V průmyslových, veřejných, dopravních a zemědělských stavbách musí být dodržovány předpisy požární policie.
305. Uzavírací ventily se osazují na hlavním vedení, na spodním konci svislých stoupaček v přístupném místě a v bytech u všech ohřívačů a splachovačů. Při soustředěné instalaci se doporučuje použít jednoho uzavíracího ventilu pro celý byt na místě jednotlivých uzavíracích ventilů pro jednotlivé spotřebiče.
D. Příprava a rozvod teplé vody.
306. Při stavbách obytných domů o více bytech je přípustna, ústřední příprava teplé vody a její rozvedení do bytů.
307. V domech o menším počtu bytů se doporučuje opatřit teplou vodu
a) stejně jako v č. 306 nebo
b) v každém bytě plynovým průtokovým automatem nebo elektrickým zásobníkem.
308. V rodinných domcích se opatří teplá voda jako podle č. 307, písm. b). Není-li zamýšleno rozvádět teplou vodu, zřídí se koupelna s normálními uhelnými lázeňskými kamny 12˝, armaturou T 1820; přívodní potrubí musí mít průměr 13 mm a uzávěr K 89 roh.
E. Byty bez vody.
309. Ve zvláštních případech (na př. venkovské osídlení, nedostatek přípojek a pod.) nebudou byty vůbec vybaveny vodou.
Část XII.
Armatury.
310. Kromě armatur uvedených v oddílu B, části XI. se použije u obytných staveb těchto armatur:*)
Výtokové ventily typu č. K 1, K 3 světlosti 13 až 26 mm (½˝ až 1˝);
přímé ventily:
K 83 světlosti 13—50 mm (½˝ až 2˝),
K 89 roh světlosti 10—13 mm (3/8˝ až ½˝),
K 125 světlosti 13—32 mm (½˝ až 5/4˝);
hlavní ventily K 181 světlosti 20—40 mm (¾˝ až 6/4˝);
navrtací kohouty K 206 světlosti 14—25 mm (½˝ až 1˝);
nástěnky K 247 průměru 13—26 mm (½˝ až 1˝);
prodloužení K 263 světlosti 13—26 mm (½˝ až 1˝). Všechna prodloužení v délkách 10 až 100 mm;
čisticí šrouby K 263 světlosti 13—26 mm (½˝ až 1˝);
výpustné ventily K 270 světlosti 7 mm (¼);
zátka K 272 světlosti 7 nebo 10 mm (¼ nebo 3/8˝);
růžice K 316 světlosti 13—26 mm (½˝ až 1˝);
odpadní ventily:
K 364 světlosti32—50 mm 5/4˝ až 2˝)T 900„32—50 mm„„T 901„32—50 mm„„;
řetízky a držáky k řetízkům T 21;
střikací hubice:
K 464 světlosti13—25 mm (½˝ až 1˝),K 478 světlosti13—25 mm (½˝ až 1˝);
zahradní hydranty K 522 světlosti 20—40 mm (¾˝ až 6/4˝);
závěsy pro klosetová sedadla K 2526 hladký vzor nebo K 2627 (pro opravy klosetů se zadním prkénkem);
hlavní plynové kohouty:
K 800 světlosti 13—80 mm (½˝ až 3˝),
K 805 světlosti 13—20 mm (½˝ až ¾˝),
K 811 (klíče) světlosti 13—80 mm (½˝ až 3˝);
plynové kohouty s křídlovou rukojetí:
K 812 světlosti 13—20 mm (1/2˝ až ¾˝);
plynové kohouty na hadici:
K 863 Světlosti 10—13 mm (3/8˝ až ½˝) — všechny podle nové konstrukce s ochrannou pojistkou,
K 860 podle nové konstrukce s ochrannou pojistkou 10—13 mm (3/8˝ až ½˝);
parní ventily uzavírací K 3001 světlosti 13—50 mm (½˝ až 2˝);
zpětné ventily:
K 3030 světlosti 13—50 mm (½˝ až 2˝),
K 3038 světlosti 13—32 mm (½˝ až 5/4˝);
Peetova šoupátka:
K 3040 světlosti 13—50 mm (½˝ až 2˝);
šikmé ventily:
V 5083 světlosti 13—50 mm (½˝ až 2˝);
výpustné ventily:
K 270 světlosti 7 mm (¼˝);
regulační kohouty:
J 4220 světlosti 10—32 mm (3/8˝ až 5/4˝),
J 4221 světlosti 10—32 mm (3/8˝ až 5/4˝);
regulační ventily:
J 4222 světlosti 10—32 mm (3/8˝ až 5/4˝),
J 4223 světlosti 10—32 mm (3/8˝ až 5/4˝);
plnicí a vypouštěcí kohouty:
J 4310 světlosti 10—26 mm (3/8˝ až 1˝);
odvzdušňovací ventily:
J 4320 světlosti 3—10 mm (1/8˝ až 3/8˝),
J 4320a;
pojistné ventily:
J 4333 světlosti 13—25 mm (½˝ až 1˝),
J 4343 světlosti 13—32 mm (½˝ až 5/4˝);
teploměrová pouzdra:
J 4350 světlosti 13—20 mm (½˝ až 3/4˝),
J 4351 světlosti 13—20 mm (½˝ až 3/4˝);
manometrové kohouty:
J 4511 světlosti 13 mm (½˝).
Pro jiné stavby než obytné se použije těchto i ostatních vyráběných armatur, povolených výnosem ministerstva průmyslu č. j. 313.417/48-VIII/4-1948 z 21. prosince 1948.
Část XIII.
Plynové spotřebiče a instalace.
311. V obytných stavbách se smí používat jen plynových spotřebičů značkovaných Plynárenským, vodárenským a zdravotně technickým svazem (podle vyhlášky ministra průmyslu z 28.června 1946, č. 1505 Ú. l. I a z 13. června 1947, č. 637 Ú. l. I).
312. Pro nutné odvětrávání místnosti, kde se užije plynových spotřebičů jsou směrodatná příslušná ustanovení platných předpisů.
313. V místech, kde nejsou podmínky energetické dobře známy, nutno si před zavedením instalace pro plyn vyžádat posudek koordinační komise Československých energetických závodů, n. p.
314. Domovní instalace se zřídí podle platného plynového regulativu s použitím černých ocelových trubek.
315. V zájmu bezpečnosti, správného hospodaření hmotami a úspory práce je třeba se řídit při instalaci plynových spotřebičů směrnicemi, normami a pokyny plynáren a dozorčích úřadů.
316. Spotřebiče plynové, jichž možno účelně použít v budovách jsou:
a) sporáky,
b) průtokové ohřívače vody pro koupelny,
c) průtokové ohřívače vody dřezové,
d) vařidla,
e) pečící trouby,
f) živnostenské a průmyslové spotřebiče,
g) radiatory šesti, osmi a desetižebrové,
h) ledničky a
i) žehličky,
317. Ostatní pokyny jsou obsaženy v části X a XI. této vyhlášky.
Část XIV.
Elektrické instalace.
318. Elektrické instalace mají vyhovovat platným předpisům ESČ a normám ČSN—ESČ (ČSN—ESČ 231-1948 „Hospodárná elektrisace v budovách a zemědělství“) s přihlédnutím k největší možné úspoře barevných kovů a jiných instalačních potřeb.
Smí se použít jen hmot, vyhovujících vyhlášce ministerstva průmyslu z 19. října 1945, č. 340/1945 Ú. l. I, o povinné kontrole a zkoušení elektrických výrobků, ve znění vyhlášek ji měnících nebo doplňujících.
319. Typy, jichž se použije na stavbách, jsou:
Tlačítko pod omítku s deskou z hnědého isolantu, 2A 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 418,
vypinač krabicový jednopólový pod omítku s kruhovou deskou z hnědého isolantu, 6A, 250 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10211,
přepinač seriový pod omítku s deskou z hnědého isolantu, 6A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10215,
přepinač střídavý pod omítku s deskou z hnědého isolantu, 6A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10216,
přepinač křížový pod omítku, jinak jako předešlý, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10217,
vypínač krabicový jednopólový na omítku, s víčkem z hnědého isolantu, 6A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10001,
přepinač seriový na omítku s víčkem z hnědého isolantu 6A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. c. 10605,
přepinač střídavý, jinak jako předešlý, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10006,
přepinač křížový, jinak jako předešlý, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 10007,
vypinač jednopólový, otočný, 6A, 250V, chráněný vzor do vlhka, s krytem z hnědého isolantu, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4933,
přepinač střídavý, téhož provedení jako předešlý vypinač, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4937,
přepinač seriový, jinak stejného provedení jako předešlý, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4938,
přepinač křížový, jinak ve stejném provedení jako předešlý, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4939,
přípojka sporáková nástěnná jednopólová, s krytem z hnědého isolantu, nulovou svorkou a objímkou E 14 pro doutnavku, 25A, 250V na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p. typ kat. č. 12511,
přípojka sporáková, trojpólová, jinak stejného provedení jako předešlá, avšak 25A, 380V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 32511,
přípojka sporáková trojpólová, s nulovou svorkou, zapuštěná, 25A, 380V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 32528,
vypinač stiskací trojpólový, v provedení do vlhka, 15A, 380V, na př. výrobek Elekro-Pragy, n. p., typ kat. č. 15-IIIv,
vypinač jako předešlý, avšak 25A, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 25-IIIv,
vypinač stiskací jednopólový, 15A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 15-Ie,
vypinač stiskací jednopólový na zaplombování, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 25-Ie,
vypinač trojpólový, jinak jako předešlý, 25A, 380V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p. typ kat. č. 25-IIIe,
vypinač stiskací, trojpólový, 15A, 380V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 15-IIIe,
vypinač stiskací, trojpólový, 60A, 380V, na př. výrobek MEZ, n. p., Olomouc, typ kat. č. SVC 60,
vypinač otočný jednopólový, v nevýbušném provedení, 10A, 250V,
přepinač seriový, téhož provedení jako předešlý, 10A, 250V,
přepinač střídavý, téhož provedení jako předešlý,
přepinač křížový, téhož provedení jako předešlý,
zásuvka dvojpólová s ochranným kolíkem pod omítku, s deskou z hnědého isolantu, 10A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 41471,
zásuvka dvojpólová s ochranným kolíkem na omítku, s víčkem z hnědého isolantu, 10A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4110i,
zásuvka dvojpólová s ochranným kolíkem, chráněný vzor v provedení do vlhka, s krytem z hnědého isolantu, se sklápěcím víčkem, 10A, 250V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 5575,
zásuvka ve stejném provedení jako předešlá, avšak blokovaná, 10A, 250V,
objímka stropní (přímá), s kovovým závitem E 27 a keramickým ořechem, s krytem z bakelitu, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1120-17,
objímka nástěnná (šikmá), jinak stejná jako předešlá, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1120-18,
objímka nevýbušná se závitem E 27, s pevným závěrem III, na př. výrobek Elektrosvitu, n. p., typ kat. č. 121,
skříň pro přechod z kabelového vedení na pancéřovou trubku nebo chráněný vodič, litinová nebo z lisované isolační hmoty, a to ve třech velikostech, pro vodiče do průřezu od 4X1.5 mm2 do 4X6 mm2, pro průřezy od 4X6 mm2 do 4X25 mm2 a pro vodiče průřezů 4X25 až 4X50 mm2,
rozvaděč o spojích přístupných zpředu, se všemi součástmi krytými, podobný rozvaděčům OCEP, na př. výrobek fy MEZ, n. p.,
svorky závitové z isolantu, systému Weco, do 2,5 mm2 takového provedení, které nedeformuje vodič, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 444,
svorky závitové do 6 mm2, jinak stejné jako předešlé, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 446,
svorky Conex do krabic, porcelánové, pro vodiče do průřezu 4X1,5 mm2, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 610,
svorky jako předešlé, avšak do 4X2,5 mm2, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 611,
nulová svornice, 60A, 500V, se čtyřmi odbočkami, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 2137,
nulová svornice, 25A, 500V, s pěti odbočkami, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1139,
svorkovnice krabicová průběžná, do vlhka se dvěma vývody, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4012a,
svorkovnice krabicová úhlová, jinak ve stejném provedení jako předešlá, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4012,
svorkovnice krabicová odbočná, se třemi vývody, tvaru T, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4013,
svorkovnice krabicová křížová, se čtyřmi vývody, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4014,
svorkovnice krabicová universální, odbočná, s jedním až 6 vývody (4 vývody na stěně, 1 vývod na dně, 1 vývod na víku), na př. výrobek Kablo, n. p., Bratislava typ kat. č. U,
vývodka jednoduchá pro chráněný vodič, na př. výrobek Kablo, n. p., typ kat. č. VVD,
dvojitá vývodka, na př. výrobek Kablo, n. p., typ kat. č. DVP 2,
zátka uzavírací pro závity pancéřových trubek o světlosti 13,5 až 29 mm, na př. výrobek Kablo, n. p., typ kat. č. 317,
koncovka pro chráněný vodič, na př. výrobek Kablo, n. p., typ kat. KZ 1, KZ 2,
nástavec redukční NA, na př. výrobek fy Kablo, n. p.,
přechodka na venkovní vedení z chráněného vodiče,
příchytka pro chráněné vodiče vnějšího průměru 9 až 18 mm, na př. výrobek fy Kablo, n. p., vzor A,
příchytka pro chráněné vodiče vnějšího průměru 17 až 25 mm, na př. výrobek fy Kablo, n. p., vzor B,
oka kabelová, lisovaná, podle normy ČSN—ESČ 102,
sokl pojistkový, podélný, E 27, 25 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1725,
hlavice pojistková, E 27, 25 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1831,
kroužky styčné E 27, 6 až 25 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1826 až 1830,
sokl pojistkový E 33, 60 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1726,
hlavice pojistková E 33, 60 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1839,
kroužky styčné E 83, 35 až 60 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p. typ kat. č. 1836 až 1838,
patrony pojistkové E 27, 2 až 25 A, 500 V, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1818 až 1824,
patrony pojistkové E 33, 35 až 60 A, 500 V (380 V), na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 1833 až 1835, (1833C-1835C),
sokl pojistkový, vestavný, E 27, 25 A, 500 V, s ochranným porcelánovým kroužkem, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4725 k,
sokl pojistkový, vestavný, E 33, 60 A, 500 V, s ochranným porcelánovým kroužkem, na př. výrobek Elektro-Pragy, n. p., typ kat. č. 4726 k.
320. Přípojek sporákových trojpólových, uvedených v č. 319, se použije i pro připojení dvojpólová.
Svorkovnic krabicových, uvedených v č. 319, se používá do průřezu 2,5 mm2 a vnějšího průměru 15,5 mm.
321. Jiných druhů, než které jsou uvedeny v č. 319, a výrobků jiných firem, na př. Elektro-Pragy, n. p., Elektrosvitu, n. p., Kablo, n. p., a pod., možno též použít podle potřeby, zejména pokud jde o výrobky, hromadně vyráběné k 1. lednu 1949, až do hospodárného využití výrobních zařízení, avšak nutno vždy dbát při jejich volbě hlediska hospodárnosti staveb a úspor hmot.
322. Rozvodnic se použije podle předpisů ESČ.
323. Pro zařizování hromosvodů viz ustanovení norem ČSN —ESČ 113-1933 „Hromosvody“ a ČSN—ESČ 134-1935 „Součásti hromosvodů“ se zřetelem na vyhlášku ministerstva průmyslu o používání mědi.
324. Se zřetelem na nutnou úsporu plášťových trubek, bude nutno při elektrických instalacích používat většinou černých trubek papírových v rozsahu vymezeném vyhláškou ministerstva průmyslu, po případě vhodně sdružovat některá vedení.
Část XV.
Stavební kování.
325. V obytných domech se podle potřeby použije tohoto stavebního kování:
zajišťovací (fasonové) kolíčky ze slitiny zinku DZn-Al4Cu1 podle ČSN 1071-1943 se zářezem délky 35 mm pro vlysy a délky 65 mm pro rámy oken všech druhů;
závěsy okenní délky 100 mm (dosud obvyklé označeni jako 8/4) s čepem na čep pro vnitřní křídla oken se sdruženými křídly řady V podle normy ČSN 2218-1947, ø čepů 9 mm, křídla z plechu tlustého 2 mm,
délky 80 mm (dosud obvyklé označení jako 6/4) s čepem na čep, pro křídla oken jednoduchých a dvojitých, ø čepu 9 mm, křídla z plechu tlustého 2 mm,
délky 80 mm s vrchním křídlem širokým 20 mm a spodním 25 mm pro venkovní křídla oken se sdruženými křídly, ø čepu 7 mm, křídla z plechu tlustého 1.5 mm,
šrouby spojovací o délce 56 mm, šroub ocelový se čtyřhrannou hlavou, zdířky z vhodného barevného kovu;
válečkové uzávěry pro okna jednokřídlová i dvoukřídlová, a to pro křídla vyšší než 50 cm typu jako č. 806, pro křídla nižší typu jako č. 808 katalogu fy Vichr a spol., Praha — 1938 (dále V) při střední šířce od středu trnu 14 mm ± 0,5, otvor v ořechu 6X6 mm;
uzávěry jazýčkové pro okna jednokřídlová nižší 50 cm, a to typu V č. 206, po případě s lisovaným ořechem, s otvorem v ořechu čtyřhranném 6X6 mm;
stavěče okenních křídel pro okna se sdruženými křídly, s fíbrovými vložkami, pakované proti rzi, typu V č. 824, pro dvojitá okna použije se sklapky podle č. 88 (ceníku Vichr), avšak z lehkého kovu;
lanová ventilační zařízení s pokovenou rukojetí normálního provedení i se dvěma zámky pro široká křídla, jichž lze zatím užít i pro ventilační klapky oken se sdruženými křídly;
páková ventilační zařízení litá, eventuálně zčásti lisovaná s poniklovanou rukojetí (nehodí se pro dvojitá okna fošnová);
sklapky pro malá křídla a ventilační klapky, typ Branka č. 308;
lavičníky délky 100, 120 a 140 mm k připevnění šrouby;
závěsy dveřní: pro dveře široké 60—90 cm použije se závěsů 100 mm (místo dosavadních 11/4) s čepem na čep, čep o ø 12 mm, křídla z plechu tlouštky 3 mm. Pro větší křídla použije se závěsů 120 mm (místo dosavadních 12/4) s čepem na čep, čep o ø 12 mm, křídla z plechu tlouštky 3 mm,
zámky vesměs zadlabané, šířky 80 mm (jen u dveří balkónových 70 mm). Všechny zámky tlouštky 11 mm kromě zámků dosických, které jsou 14 mm tlusté. Otvor ořechu 8X8 mm,
pro domovní dvéře se závorou a střelkou bez převodu, tlouštky 14 mm s vložkou,
pro vstupní dvéře bytové, zámek se závorou a střelkou s převodem, buď s vložkou tlouštky 11 mm nebo dosický tlouštky 14 mm, se třemi klíči,
pro koupelny a záchody se střelkou na zajištění, po případě s opatřením na odjištění zvenku, prodloužením trnu téhož průměru jako u půloliv (viz dále), aby bylo možno odjistiti uzávěr z venku trnovým klíčem,
pro ostatní dvéře bytové obyčejný zámek se závorou a střelkou, tlouštky 11 mm, s jedním klíčem,
pro podružné místnosti (špíže a pod.) obyčejný zadlabaný zámek na klíč;
vrchní kování dveří z hliníkové slitiny, tvaru sekyrkového o délce dveřních klik 100 mm od osy trnu (připojení na trn, jenž je rozdvojen a vroubkován, fasonovým kolíčkem);
štítky k zámkům ze slitiny GAL-Ng7 37 mm široké 240 mm dlouhé;
knoflíky o průměru 40 mm pro vstupní dveře;
půlolivy se štítky pro okna, téhož tvaru jako kliky, o délce 60 mm s čepem 6X6 mm,
nárazníky okenní o třech dírkách,
spojky ventilačních křídel oken dvojitých,
kyvadlové ocelové závěsy pro dveře kyvadlové pro tlouštku křídla 40 mm, Ess č. 70/36,
stavěče dveřní, typu Branka č. 3933,
pákové zástrče (překlapovací) pro dvoukřídlové dveře, typu V 527, celkové délky 350 mm pro křídla podle normy ČSN 2021—1947 „Dveřní křídla“ anebo 500 mm pro křídla větší,
zavírače dveří pro dvéře domovní, typu Brano (fy Branka) nebo typu Diktator (fy Vichr),
ochranné plochy (okopné) 150 mm vysoké, z hlinikové slitiny pro dveře domovní a kyvadlové,
lišty hliníkové proti zatékání pro dveře balkonové,
rukojeti 600 mm dlouhé, profil 30/2 mm, s vyhnutými objímkami z hlinikové slitiny,
vhoz na dopisy s rámečkem na jmenovku (visitku) a kukátkem pro rodinné domky,
rámečky na jmenovku (visitku) s kukátkem pro bytové dveře nájemních domů.
Vrchní kování dveří a oken může být též z bakelitu.
Část XVI.
Sedlové a pultové světlíky s beztmelým zasklením.
326. Za závazné se prohlašují typy sedlových a pultových světlíků a stěn s beztmelým zasklením uvedené v katalogu vydaném v roce 1949 instalačními závody, národním podnikem, Praha.
Část XVII.
Výjimka pro stavby typisované.
327. Ustanovení této vyhlášky neplatí, pokud jsou v rozporu s typovými plány vydanými ministerstvem techniky.
Část XVIII.
Závěrečná ustanovení.
328. Nedotčena zůstávají ustanovení směrnic vydaných podle platných předpisů pro stavebně technická opatření proti leteckým a jiným podobným útokům.
329. Tato vyhláška platí pro stavby, a nimiž nebylo v den počátku účinnosti této vyhlášky ještě začato: u staveb již začatých budiž těchto ustanovení dbáno všude, kde tomu nebrání technické nebo jiné závažné důvody.
330. Výjimky z této vyhlášky povoluje v odůvodněných případech ministerstvo techniky.
331. Tato vyhláška neplatí pro stavby vojenské ani pro stavby železniční souvisící s provozem drah.
332. Ustanovení dřívějších vyhlášek vydaných podle § 15 zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, (vyhlášky z 21. dubna 1947, č. 408 Ú. l. I, z 29. září 1947, č. 1033 Ú. l. I a I. díl vyhlášky ze dne 16. března 1948, č. 676 Ú. l. I) platí jen pro dokončení rozestavěných staveb; jinak se zrušují.
333. Přestupky této vyhlášky se trestají podle § 21 vl. nař. č. 296/1948 Sb.
334. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Úředním listu.

Ministr:
Prof. Dr. Ing. Šlechta.

*) (U tlustých průřezů se doporučuje u složitých konstrukcí vysoce namáhaných užít ocele 10374 (37PSU). Zvláště se upozorňuje, že namáhané konstrukce se nemají svařovat z ocele 10003 [Oc]).
*) Značka K značí, že jde o typ podle Katalogu vodovodních, plynovodních a parních armatur 1936, značka T, že jde o typ podle katalogu Povážských strojíren, n. p. (dříve Tauš 1941), značka J, že jde o typ podle katalogu Jindrova 1938, značka V podle katalogu Taušova z r. 1944.