zh_baurekursgericht · BRGE I Nr. 0195/2017 · 2017-12-15 · de
Mobilfunk-Basisstation. Grenzwertberechnungen. Abnahmemessungen. Einordnung.

Bedeutung der Strahlendämmung bei den Grenzwertberechnungen für die elektromagnetische Strahlung. Berücksichtigung von Oblichtern und anderen Dachdurchbrüchen oberhalb von Orten mit empfindlicher Nutzung bei den Anlagegrenzwertberechnungen (E. 4.4.3). Genauigkeit der Abstrahlungsdiagramme für die Ermittlung der vertikalen und horizontalen Richtungsabschwächungen (E. 4.4.4). Bestehende Messungenauigkeiten bei den Abnahmemessungen nach der Inbetriebnahme von Basisstationen (E. 4.4.5). Gestaltung und Einordnung ins Quartierbild (E. 5.1 ff.). Die Grenzwertberechnungen für die geplante Anlage der Salt Mobile SA erweisen sich insgesamt als korrekt. Die massgebenden gesetzlichen Werte weden eingehalten. Zudem ordnet sich die Basisstation rechtskonform in die bauliche Umgebung ein. Abweisung des Nachbarrekurses.

Baurekursgericht
des Kantons Zürich
1. Abteilung
G.-Nr. R1S.2015.05117
BRGE I Nr. 0195/2017
Entscheid vom 15. Dezember 2017
Mitwirkende Abteilungspräsident Walter Linsi, Baurichter Jürg Trachsel, Baurichter
Claude Reinhardt, Gerichtsschreiber Roland Blaser
in Sachen Rekurrierende
1. T. N., [….]
2. L. S., [….]
3. A. R., [….]
gegen Rekursgegnerinnen
1. Bausektion der Stadt Zürich, Amtshaus IV, 8021 Zürich
2. Salt Mobile SA, Rue du Caudray 4, Case postale 215,
1020 Renens VD
betreffend Bausektionsbeschluss Nr. 1195/15 vom 5. August 2015; Baubewilligung für
Mobilfunk-Antennenanlage, X-Strasse, Zürich 7 - Witikon
_______________________________________________________

hat sich ergeben:
A.
Mit Beschluss vom 5. August 2015 bewilligte die Bausektion der Stadt Zü-
rich der Salt Mobile SA die Erstellung einer Mobilfunk-Basisstation auf dem
Gebäude X-Strasse in Zürich 7 - Witikon.
B.
Dagegen rekurrierten T. N., L. S. und A. R. mit gemeinsamer fristgerechter
Eingabe vom 9. September 2015 an das Baurekursgericht des Kantons Zü-
rich und beantragten:
"1. Der Entscheid der Bausektion des Stadtrates Zürich vom 5. August
2015 (Bauentscheid 1195/15) sei aufzuheben.
2. Es sei der privaten Rekursgegnerschaft 2 die Bewilligung für die Er-
stellung einer Mobilfunkantennen-Anlage auf dem Flachdach des
Gebäudes X-Strasse in Zürich 7 – Witikon [….] zu verweigern.
3. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung im Sinne der
Erwägungen an die Rekursgegnerschaft 1 zurückzuweisen.
4. Allfällige Rekursvernehmlassungen der Rekursgegnerschaft seien
den Rekurrierenden zur Kenntnisnahme und zur allfälligen Stellung-
nahme zuzustellen.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer)
zulasten der privaten Rekursgegnerschaft 2."
C.
Mit Verfügung vom 11. September 2015 wurde der Eingang des Rekurses
vorgemerkt und das Vernehmlassungsverfahren eröffnet.
D.
In ihren Rekursantworten vom 20. Oktober 2015 bzw. 6. November 2015
beantragten sowohl die Vorinstanz als auch die private Rekursgegnerin die
Abweisung des Rekurses. Letztere verlangte zudem die Zusprechung einer
Umtriebsentschädigung. Die rekurrentische Replik datiert vom 30. Novem-
ber 2015; die Dupliken der Rekursgegnerschaft vom 21. Dezember 2015
und vom 6. Januar 2016.
R1S.2015.05117 Seite 2

E.
Am 13. April 2016 führte eine Delegation der 1. Abteilung des Baurekursge-
richts im Beisein der Parteien einen Augenschein vor Ort durch. Im An-
schluss an den Augenschein wurde das Verfahren informell sistiert. Einer-
seits wollten die privaten Parteien nach einer einvernehmlichen Lösung su-
chen; andererseits musste die bauliche Beschaffenheit des Daches des
Standortgebäudes zur Verifizierung der Grenzwertberechnungen abgeklärt
werden.
F.
Zur Dachbeschaffenheit reichte die private Rekursgegnerin dem Baure-
kursgericht am 8. Juni 2016 einen Statikbericht ein. Zudem liess sie dem
Gericht u.a. die Zustimmung der Eigentümerschaft des Standortgebäudes
für den Einbau einer strahlendämmenden Folie beim Oblicht zukommen.
Eine einvernehmliche Lösung der Streitsache zwischen den privaten Par-
teien wurde in der Folge jedoch nicht gefunden.
G.
Mit Eingabe vom 13. Juni 2017 nahmen die Rekurrierenden Stellung zu
den Eingaben der privaten Rekursgegnerin vom 8. Juni 2016.
H.
Auf die Vorbringen der Parteien wird, soweit entscheidrelevant, in den
nachstehenden Erwägungen Bezug genommen.
Es kommt in Betracht:
1.
Die Rekurrierenden bewohnen als Eigentümer oder Mieter Liegenschaften,
welche sich im gemäss bundesgerichtlicher Definition rechtsmittelberechtig-
R1S.2015.05117 Seite 3

ten Umkreis der strittigen Kommunikationsanlage (Einsprecherradius) – der
hier 421 m beträgt (act. 10.4, S. 5) – befinden. Sie sind damit mehr als ir-
gendwelche Dritte oder die Allgemeinheit in ihren eigenen Interessen be-
troffen sowie aufgrund ihrer Rügen gemäss § 338a des Planungs- und
Baugesetzes (PBG) rechtsmittellegitimiert. Da die übrigen Prozessvoraus-
setzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf den Rekurs einzutreten.
2.
Die private Rekursgegnerin beabsichtigt die Erstellung einer Mobilfunk-
Basisstation für zwei unterschiedliche Frequenzbereiche auf dem Flach-
dach des Mehrfamilienhauses X-Strasse. Die vorgesehenen Antennenmo-
dule des Herstellers Tongyu Communication Inc. des Typs
TTB-709016/182018/182018DEH-65F (vgl. Tongyu Product Catalogue
2017 Base Station Antenna, S. 86; www.belcoproducts.com/prodotti/wp-
content/uploads/Tongyu-Antenna-Catalogue-2017_en.pdf; Website besucht
am 17. November 2017) mit einer Gesamtleistung von 2'660 W weisen
ERP
folgende Hauptparameter auf:
Name S2 S3 S1 U2 U3 U1
Frequenz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2100 MHz 2100 MHz
Leistung 210 WERP 350 WERP 650 WERP 400 WERP 400 WERP 650 WERP
Azimut 70° 170° 295° 70° 170° 295°
Mit einem Output von insgesamt 2'660 W handelt es sich leistungsmäs-
ERP
sig um eine vergleichsweise im unteren Rahmen des Durchschnitts liegen-
de Anlage. Richtfunkantennen sind keine (mehr) vorgesehen, obwohl eine
solche im Standortdatenblatt noch versehentlich aufgeführt wird (act. 11,
S. 6, E. 15). Das Baugrundstück liegt in der Wohnzone W2bI.
3.1.
Die Rekurrierenden führen zur Begründung kurz zusammengefasst im We-
sentlichen an, die rechtswidrig bewilligte Basisstation halte die gesetzlichen
Anlagegrenzwerte nicht ein. Dies gelte vor allem für die Attikawohnung im
Standortgebäude. Bei den Grenzwertberechnungen im Standortdatenblatt
sei dort von einer nicht vorhandenen Gebäudedämpfung ausgegangen
worden. Ohnehin seien diverse Angaben im Standortdatenblatt falsch bzw.
unpräzis und die für die Berechnung der elektrischen Feldstärken verwen-
R1S.2015.05117 Seite 4

deten Antennendiagramme einer bisher unbekannten chinesischen Firma
seien viel zu ungenau. Dies sei darum besonders fatal, weil die nach der
Erstellung der Anlage notwendigen Abnahmemessungen mit einer grossen
Messungenauigkeit verbunden seien. Schliesslich beeinträchtige das stritti-
ge Bauvorhaben als störender Fremdkörper die gepflegte bauliche Umge-
bung und auch das architektonisch klar strukturierte Standortgebäude
selbst. Das treffe selbst dann zu, wenn die Antennenanlage in einer über-
dimensionierten Kaminattrappe versteckt werde.
3.2.
Im Gegensatz dazu halten die Rekursgegnerinnen zur Hauptsache fest,
das strittige Bauvorhaben erfülle sämtliche relevanten bau- und umwelt-
schutzrechtlichen Vorschriften und sei deshalb zu Recht bewilligt worden.
Die nicht kaschierte Antennenanlage sei nicht besonders gross dimensio-
niert. Sie ordne sich gesetzeskonform in das umliegende, ortsbaulich
durchschnittliche Gebiet ein. Das Standortgebäude selbst werde in seinem
Erscheinungsbild überhaupt nicht tangiert. Der technische Inhalt sowie die
Grenzwertberechnungen im Standortdatenblatt seien korrekt und entsprä-
chen dem üblichen Standard. Einzig die beiden falschen bzw. missver-
ständlichen Adressbezeichnungen für zwei Berechnungspunkte seien et-
was unschön, im Ergebnis aber bedeutungslos.
4.1.
Der Schutz der Umwelt vor elektromagnetischer Strahlung wird im Bundes-
gesetz über den Umweltschutz (USG) sowie in der bundesrätlichen Ver-
ordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. De-
zember 1999 (NISV) geregelt. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU; früher
BUWAL) konkretisierte die NISV mit Vollzugsempfehlungen (Mobilfunk- und
WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV, BUWAL/BAFU, Bern
2003 [Vollzugsempfehlung NISV]).
Die NISV regelt die Begrenzung von nieder- und hochfrequenten Strah-
lenemissionen, welche durch den Betrieb ortsfester Anlagen wie Mobilfunk-
Basisstationen erzeugt werden (Art. 2 Abs. 1 lit. a NISV). Es wurden, wie im
genannten Bundesgesetz vorgeschrieben, Immissionsgrenzwerte und in
Umsetzung des gesetzlichen Vorsorgeprinzips zudem Anlagegrenzwerte
festgelegt. Die entsprechenden Grenzwerte sind von allen Mobilfunkanla-
R1S.2015.05117 Seite 5

gen mit einer Gesamtstrahlungsleistung von über 6 W zwingend einzu-
ERP
halten (Ziffer 61 Anhang 1 NISV).
4.2.
Die Immissionsgrenzwerte (IGW) gelten an allen Orten, wo sich Menschen
normalerweise aufhalten können (OKA; Art. 13 Abs. 1 NISV). Sie basieren
auf den Empfehlungen bzw. Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation
WHO sowie weiterer Fachgremien (www.who.int/peh-emf/standards/en).
Die vorliegende Basisstation hat über alle Frequenzen gerechnet (Ziffer 64
lit. c Anhang 1 NISV) einen Immissionsgrenzwert von 60,56 V/m (Volt pro
m) einzuhalten.
4.3.
Die Anlagegrenzwerte (AGW) gehen deutlich über den Schutzumfang der
Immissionsgrenzwerte hinaus. Sie verlangen in Konkretisierung der Be-
stimmung von Art. 4 Abs. 1 NISV über die vorsorgliche Emissionsbegren-
zung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche in Art. 3 Abs. 3
NISV definiert werden, durchschnittlich um den Faktor 10 tiefere elektrische
Feldstärken. Die Anlagegrenzwerte bewegen sich frequenzabhängig im Be-
reich zwischen 4 - 6 V/m. Für die hier in Frage stehende Basisstation, die
im Frequenzbereich zwischen 1800 MHz - 2100 MHz betrieben werden
soll, gilt gemäss Ziffer 64 lit. c Anhang 1 NISV ein maximal zulässiger Anla-
gegrenzwert von 6 V/m.
4.4.1.
Die Ermittlung der Immissions- und Anlagegrenzwerte erfolgt mit Hilfe des
vom BAFU entwickelten Berechnungsmodells für hochfrequente nichtioni-
sierende Strahlen, den sogenannten Standortdatenblättern. Damit lassen
sich die künftigen elektromagnetischen Auswirkungen von Mobilfunk-
Basisstationen ausreichend genau berechnen, so dass im Normalfall keine
weiteren immissionsmässigen Abklärungen notwendig sind (BRGE IV
Nr. 0118/2014 vom 16. Oktober 2014, E. 6.1; www.baurekursgericht-zh.ch).
Art. 11 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 und 2 NISV verlangen Berechnungen einerseits
beim strahlenmässig exponiertesten OKA und andererseits für jene drei
OMEN, an denen die elektromagnetische Strahlung am grössten sein wird.
Darüber hinaus sind die Mobilfunkgesellschaften in der Regel zu keinen
R1S.2015.05117 Seite 6

zusätzlichen Grenzwertberechnungen verpflichtet (BRGE II Nr. 0146/2011
vom 21. Juni 2011, E. 6.5).
4.4.2.
Das Standortdatenblatt vom 15. Mai 2015, welches Bestandteil des Bauge-
suchs war und auf welchem die angefochtene Baubewilligung basiert, zeigt,
dass die strittige Basisstation die gesetzlichen Grenzwerte an keinem der
massgebenden Orte überschreitet, wenn auch teilweise nur ganz knapp
nicht (act. 10.4, S. 9 - 25). Das geht ohne weiteres aus der nachfolgenden
tabellarischen Übersicht der errechneten elektrischen Feldstärken (EFS) für
die fünf meistbelasteten OMEN sowie deren Intensität in % des hier gelten-
den Anlagegrenzwerts von 6 V/m (GW) hervor. Dabei ist festzuhalten, dass
die private Rekursgegnerin für weit mehr als die vorgeschriebene OMEN-
Anzahl Feldstärkenprognosen erstellt hat, nämlich für 16 Orte.
Ort OMEN 2 OMEN 3 OMEN 4a OMEN 11 OMEN 12
EFS 4,8 V/m 5,82 V/m 4,33 V/m 5,78 V/m 5,94 V/m
GW 80.0 % 97,0 % 72,2 % 96,3 % 99,0 %
Die deutliche Einhaltung des Immissionsgrenzwerts beim höchstbelasteten
OKA ist unbestritten, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. Das von
der privaten Rekursgegnerin später beim Baurekursgericht eingereichte
und per 7. Juni 2016 datierte, überarbeitete Standortdatenblatt (act. 23.2),
welches einige Präzisierungen, aber auch kleinere Abweichungen beinhal-
tet, ist im Übrigen nicht entscheidrelevant.
4.4.3.
Rekurrentischerseits wird die Einhaltung des Grenzwerts beim OMEN 2
bezweifelt, weil die für diesen Berechnungspunkt berücksichtigte Gebäude-
dämpfung aufgrund der tatsächlichen baulichen Verhältnisse gar nicht vor-
handen sei. Zur physikalischen Charakteristik der Strahlendämmung (auch
als Dämpfung oder Extinktion bezeichnet) ist Folgendes festzuhalten:
Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird bereits durch zahlreiche
atmosphärische Einflüsse beeinträchtigt (Rothammels Antennenbuch, Karl
Rothammel/Alois Krischke, 12. Auflage, Baunatal 2001/2006, S. 62). Umso
mehr werden die Wellen beim Durchtritt durch die Gebäudehülle je nach
verwendetem Baumaterial mehr oder weniger stark gedämpft d.h. abge-
schwächt, wodurch die Strahlung im Gebäudeinnern teils deutlich reduziert
R1S.2015.05117 Seite 7

wird. Folgerichtig wird dieses physikalische Phänomen in die Grenzwertbe-
rechnungen einbezogen, wobei für die gebräuchlichsten Baumaterialien fol-
gende Dämpfungswerte einzusetzen sind (Vollzugsempfehlung NISV,
S. 25):
Material Dämpfung in dB ≙ Korrekturfaktor
Beton 15 31,62
Metall 15 31,62
Backstein 5 3,16
Holz, Ziegel, Glas 0 1
Zu dieser Tabelle ist festzuhalten, dass bei nicht allzu dichten Materialien
wie Holz, Ziegel und Glas das physikalisch zwar vorhandene, jedoch eher
geringe Dämpfungspotential zu Gunsten des Immissionsschutzes grenz-
werttechnisch negiert und mit einem neutralen Rechnungsfaktor 1 bewertet
wird.
In Ergänzung zur vorhandenen baulichen Dämpfung können zur Reduktion
der elektromagnetischen Strahlung strahlendämmende Materialien (oftmals
transparente metallische Gewebe oder Folien) eingebaut werden, um den
Anlagegrenzwert einhalten zu können. Solche Abschirmungen bewirken in
der Regel eine Dämpfung von 15 dB mit einem Korrekturfaktor von 31,62
(BRGE III Nr. 0027/2013 vom 27. März 2013, E. 6.3.1; www.baurekurs-
gericht-zh.ch).
In diesem Zusammenhang rügen die Rekurrierenden bei der Immissionsbe-
rechnung für den OMEN 2, einerseits bestehe das Flachdach des Standort-
gebäudes nicht aus Beton, und andererseits dringe durch das grosse Ob-
licht ungehindert Strahlung an den genannten OMEN in der Attikawohnung
dieses Gebäudes. Folglich sei die Annahme einer Gebäudedämpfung von
15 dB und der entsprechende Korrekturfaktor von 31,62 falsch, weshalb
der gesetzliche Grenzwert klar überschritten werde. Diese Einwände sind
jedoch, wie sich nachfolgend zeigen wird, unberechtigt.
Anlässlich des Augenscheins vom 13. April 2016 konnte das Baurekursge-
richt nämlich feststellen, dass die doch recht massive Decke des Flach-
dachs mit grösster Wahrscheinlichkeit aus Beton besteht (vgl. auch Fotos
Prot. S. 6 und 10). Diesen Eindruck bestätigt der Statikbericht, welchen die
private Rekursgegnerin im Nachhinein noch einreichte (act. 23.1). Bezüg-
R1S.2015.05117 Seite 8

lich des Daches gingen die Standortdatenblattberechnungen folglich zu
Recht von einer Gebäudedämpfung von 15 dB aus.
Im Weiteren konnten am Augenschein die Darlegungen der Rekursgegner-
schaft verifiziert werden, dass sich das Oblicht nicht oberhalb des Wohnbe-
reichs der Attikawohnung, sondern im Treppenhausbereich ausserhalb der
Wohnung befindet (Prot. S. 4 sowie Foto Prot. S. 12). Treppenhäuser sind
keine Orte mit empfindlicher Nutzung, womit dort einzig der Immissions-
grenzwert von 60,56 V/m einzuhalten ist. Nicht einmal rekurrentischerseits
wird behauptet, dieser werde hier überschritten.
Realitätsfremd ist der rekurrentische Standpunkt, die Strahlung trete durch
das Oblicht ins Treppenhaus, reflektiere dort und dringe dann durch die
teilweise aus Glasbausteinen (Foto Prot. S. 13) bestehende Wohnungs-
wand "ungefiltert" in den Wohnbereich und könne dort zu einer Überschrei-
tung des Anlagegrenzwertes beim OMEN 2 führen. Diese ziemlich aben-
teuerliche Sichtweise scheitert bereits daran, dass die Hauptstrahlrichtun-
gen der streitbetroffenen Antennen nicht direkt auf das Oblicht gerichtet
sind, sondern in einem Winkel von beinahe 90° über dieses hinweggehen
(act. 10.4, S. 10). Folglich konnte in den Standortdatenblattberechnungen
für den OMEN 2 auch in Bezug auf das Oblicht von einer Dämpfung von
15 dB ausgegangen werden.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang ohnehin auf die Rechtspraxis,
wonach bei normal dimensionierten Oblichtern auf Standortgebäuden keine
reduzierte Dämpfung angenommen werden muss, weil solche einzelnen
partiellen Dachdurchbrüche erfahrungsgemäss zu keiner ins Gewicht fal-
lenden Dämpfungseinbusse führen (BRKE III Nr. 0120/2009 vom 12. Au-
gust 2009, E. 11.3, und BRKE IV Nr. 0081/2010 vom 22. April 2010,
E. 7.3.1). Damit spielt es hier auch keine Rolle, dass ein kleinerer Teil des
Oblichts zu Lüftungszwecken hochgeklappt werden kann (Fotos Prot. S. 10
und 14; act. 27.1 und 27.2). Diese Praxis käme nur dann nicht zum Tragen,
wenn sich – was hier eben nicht zutrifft – ein Oblicht direkt über einem
OMEN in Antennennähe befinden würde. Im vorliegenden Fall hat sich die
tatsächliche Situation in der Zwischenzeit ohnehin insoweit geändert, als
sich die private Rekursgegnerin im Nachhinein (d.h. im Laufe dieses Re-
kursverfahrens) verpflichtet hat, beim Oblicht eine strahlendämmende Folie
zu applizieren, mit welcher per se bereits eine Dämpfung von 15 dB er-
reicht wird (act. 22 und 23.3).
R1S.2015.05117 Seite 9

Zu ergänzen bleibt schliesslich, dass die Vorinstanz die private Rekursgeg-
nerin u.a. beim OMEN 02 zu einer Abnahmemessung innert 60 Tagen ab
Inbetriebnahme der streitbetroffenen Basisstation verpflichtet hat (Disposi-
tiv-Ziffer I.3 der angefochtenen Baubewilligung), womit das Vorhandensein
der Gebäudedämpfung zusätzlich verifiziert werden kann.
4.4.4.
Die Rekurrierenden halten die für die Standortdatenblattberechnungen
verwendeten Abstrahlungsdiagramme des vorgesehenen Antennentyps für
zu wenig präzis; sie stammten von einem bisher in der Schweiz unbekann-
ten chinesischen Antennenhersteller. Dieser Mangel im Detailierungsgrad
dieser Grafiken sei auch angesichts der bekannten Ungenauigkeiten bei
den späteren Abnahmemessungen bedenklich.
Für die strittigen Standortdatenblattberechnungen verwendete die private
Rekursgegnerin die von der Antennenherstellerin Tongyu Communication
Inc. zur Verfügung gestellten Standard-Antennendiagramme des vorgese-
henen Antennentyps. Die Firma gehört mittlerweile zu den weltweit führen-
den Produzenten von Komponenten für Mobilfunk-Basisstationen
(www.tycc.cn; Website besucht am 17. November 2017). Aus solchen pola-
ren Antennendiagrammen (von den Rekurrierenden auch als Hüllkurven
bezeichnet) lassen sich, wie die Rechtsprechung schon mehrfach festge-
halten hat, die vertikalen und horizontalen Richtungsabschwächungen
rechtsgenügend ablesen (BRGE III Nr. 0027/2013 vom 27. März 2013,
E. 6.4; www.baurekursgericht.ch). Das gilt sowohl für die rekurrentischer-
seits erwähnten Diagramme der bis anhin meistens von den schweizeri-
schen Mobilfunkbetreibern verbauten Antennen des deutschen Herstellers
Kathrein als auch für die grafisch vergleichbaren Diagramme der Firma
Tongyu. Eine kartesische Darstellungsweise der Richtungsabschwächun-
gen (also in Form einer x- und y-Achse) ist also nicht zwingend notwendig.
Voraussetzung ist jedoch immer, dass für die Berechnung der Richtungs-
abschwächungen für jeden Antennentyp bzw. die unterschiedlichen Fre-
quenzbereiche die jeweiligen einschlägigen Diagramme benutzt werden,
um der unterschiedlichen Abstrahlungscharakteristik gerecht zu werden.
Aus dem von den Rekurrierenden erwähnten Urteil des Bundesgerichts
BGr 1C_661/2012 vom 5. September 2013 lässt sich zu diesem Thema
nichts Gegenteiliges ableiten.
R1S.2015.05117 Seite 10

Die private Rekursgegnerin hat die vertikalen und horizontalen Richtungs-
abschwächungen mittels den nachfolgend dargestellten polaren Grafiken,
welche über die Website der Firma Tongyu zugänglich sind (www.tycc.cn),
Frequenzbereich 880 - 960 MHz Frequenzbereich 1710 -1880 MHz Frequenzbereich 1920 -2170 MHz
entgegen rekurrentischer Auffassung für die beiden verwendeten Fre-
quenzbereiche separat und genau extrapoliert und bei den Standortdaten-
blattberechnungen entsprechend korrekt berücksichtigt. Die obenstehen-
den Grafiken zeigen überdies, dass die Abstrahlungscharakeristik für die
bei der strittigen Basisstation verwendeten Frequenzbereiche im horizonta-
len (blaue Farbgebung) und vertikalen Bereich (rote Farbgebung) sehr ähn-
lich sind (Grafiken in der Mitte und rechts). Beim hier nicht genutzten Fre-
quenzbereich um 880 – 960 MHz (Grafik links) wäre die Abstrahlungscha-
rakteristik vor allem in vertikaler Richtung hingegen verschieden. Dies
macht nochmals klar, weshalb bei den Grenzwertberechnungen für die je-
weiligen Frequenzbereiche bzw. Antennentypen separate Diagramme be-
nutzt werden müssen.
4.4.5.
Im Zusammenhang mit den Abstrahlungsdiagrammen wird die "bestehende
beträchtliche Messungenauigkeit" bei den bereits erwähnten Abnahme-
messungen nach Inbetriebnahme der Basisstation gerügt.
Abnahmemessungen werden nach den Messempfehlungen der Fachstellen
des BAFU und des Eidgenössischen Institutes für Metrologie (METAS)
durchgeführt. Diese erstmals in den Jahren 2002 bzw. 2003 veröffentlichten
und seither ergänzten Empfehlungen sollen einheitliche und möglichst ge-
naue Messungen an den OMEN garantieren. Die Messung von elektro-
magnetischer Strahlung ist technisch komplex und bis zu einem gewissen
Mass tatsächlich mit Unsicherheiten behaftet (BGr 1C_338/2012 vom
23. Mai 2013, E. 7.2). Mit den genannten Empfehlungen wird gewährleistet,
dass die Messunsicherheit, welche sich aus mehreren Faktoren zusam-
R1S.2015.05117 Seite 11

mensetzt (vgl. nachstehend), nicht mehr als 45 % beträgt (BGr
1C_132/2007 vom 30. Januar 2008, E. 4.6).
Das Bundesgericht hat sich in zahlreichen Fällen mit der Frage der
Messunsicherheit bei NIS-Abnahmemessungen auseinandergesetzt und
sich dabei jeweils auf diese Messempfehlungen gestützt, welche das Ge-
richt als dem aktuellen Stand der Technik entsprechend und folglich für
anwendbar erklärt hat (u.a. BGr 1C_122/2014 vom 23. Oktober 2014,
E. 6.4).
Das METAS hat am 11. Juni 2014 einen Amtsbericht zu dieser Thematik
publiziert (www.metas.ch/metas/de/home/dok/rechtliches/messempfehlung-
nisv.html). Es kommt darin zum Schluss, derzeit gebe es mit den aktuell zur
Verfügung stehenden modernsten Messeinrichtungen und Techniken keine
Möglichkeiten, die gesamte Messunsicherheit von ± 45 % bei der Bestim-
mung des örtlichen Höchstwerts der elektrischen Feldstärke in Innenräu-
men zu verkleinern.
Erschwerend sei dabei, dass sich die Messunsicherheit aus diversen unter-
schiedlichen Faktoren zusammensetze. Bereits die so genannte Standar-
dunsicherheit der Messeinrichtung liege erfahrungsgemäss um ± 10 % bis
± 16 %. Diese umfasse Unsicherheitsquellen wie die Messantenne bzw. die
Feldsonde, die Verbindungskabel und – trotz guter Kalibrierung – das
Messgerät selbst. Weitere Unsicherheiten ergäben sich bei der Probenah-
me (± 15 %), d.h. bei den Auswirkungen des Messvorgangs aufgrund der
konkreten Verhältnisse vor Ort (Streuung bei der messtechnischen Abtas-
tung des Raums, unterschiedliches Verhalten der elektromagnetischen
Felder etc.).
Insgesamt ergibt sich nach den Ausführungen des METAS aufgrund der
anzuwendenden quadratischen Summierungsregeln bei der Addition der
genannten Faktoren eine Gesamtunsicherheit von typischerweise ± 18 %
bis ± 22 %. Weil die Gesamtunsicherheit ein Intervall mit einem Vertrau-
ensgrad von lediglich 68,3 % definiere, werde oft auf die sogenannte erwei-
terte Messunsicherheit abgestellt. Diese bezeichne die Gesamtunsicherheit
mit einem Erweiterungsfaktor um 2, was zur genannten erweiterten Mess-
unsicherheit von ± 45 % führe. Dies bedeute aber nicht, dass ein Mess-
ergebnis in jedem Fall um diesen Betrag vom wahren Wert abweiche. Wie
gross die Abweichung im konkreten Einzelfall sei, lasse sich allerdings nicht
eruieren. Kleine Abweichungen seien häufiger, grosse seltener. Diese Un-
R1S.2015.05117 Seite 12

sicherheitsfaktoren liessen sich mit den aktuell zur Verfügung stehenden
Mitteln weder eliminieren noch ergebnisrelevant minimieren. Die bisherigen
Messempfehlungen würden also noch immer dem gegenwärtigen Stand
der Technik entsprechen.
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können diese Unsicherheiten
im Zusammenspiel mit den anderen bestehenden Kontrollfaktoren jedoch
toleriert werden. So sind etwa das QS-System und die Abnahmemessun-
gen laut Gericht ein komplementäres Gesamtpaket (BGr 1C_642/2013 vom
7. April 2014, E. 6.4). Weil, so das Bundesgericht weiter, die in der Praxis
gemäss den bestehenden Messempfehlungen durchgeführten Abnahme-
messungen dem aktuellen Stand der Technik entsprächen, liege kein tech-
nischer Wandel vor, der ein Abweichen von der bisherigen Rechtsprechung
zur Messung der Strahlung von Mobilfunkanlagen begründen könnte (BGr
1C_685/2013 vom 6. März 2015, E. 8.4 und 8.5, sowie BGr 1C_343/2015
vom 30. März 2016, E. 6.6; dazu auch BRGE IV Nr. 0015/2016 vom 4. Feb-
ruar 2016, E. 6.6).
4.4.6.
Die Adressangaben für die OMEN 12 und 15 im Standortdatenblatt vom
15. Mai 2015 sind unbestrittenermassen falsch. Beim OMEN 12 wäre rich-
tig: X-Strasse 7 (anstatt X-Strasse 5); beim OMEN 15: Y-Strasse 213 (an-
statt X-Strasse 56). Aus dem übrigen Inhalt des Standortdatenblattes (Situ-
ationsplan und Koordinaten) lassen sich diese OMEN mit einem gewissen
Aufwand jedoch richtig zuordnen (act. 11, S. 11 f.). Unschön in diesem Zu-
sammenhang ist, dass diese falschen Adressen im wegen des Einbaus der
strahlendämmenden Folie ergänzten Standortdatenblatt vom 7. Juni 2016
(act. 23.2) noch immer enthalten sind. Auch wenn die Anlagegrenzwertbe-
rechnungen im Ergebnis nicht zu beanstanden sind, haben diese falschen
Adressangaben den Rekurrierenden zusätzlichen Aufwand verursacht, was
bei der Verteilung der Verfahrenskosten zu berücksichtigen ist.
5.1.
Gemäss § 238 Abs. 1 PBG sind Bauten, Anlagen und Umschwung für sich
und in ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Um-
gebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine
befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird, welche Anforderung auch für
Materialien und Farben gilt. Die genannte Bestimmung enthält eine Grund-
R1S.2015.05117 Seite 13

anforderung an Bauten, Anlagen und Umschwung. Verlangt wird sowohl
eine gewisse Qualität der Gestaltung in sich als auch der Einordnung in die
bauliche und landschaftliche Umgebung.
Die Frage, ob eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird, ist gestützt
auf objektive, nachvollziehbare Kriterien zu beantworten. Subjektives Emp-
finden rechtfertigt keinen Eingriff in das Eigentum. Im Kontext mit Anten-
nen, die als standardisierte technische Anlagen im konkreten Einzelfall (mit
Ausnahme der Farbgebung oder allenfalls möglicher Kaschierung) kaum
individuell gestaltet werden können, stellt sich vor allem die Frage, ob eine
genügende Einordnung in die bauliche und landschaftliche Umgebung be-
jaht werden kann.
5.2.
Gestützt auf § 238 Abs. 2 PBG ist auf Objekte des Natur- und Heimat-
schutzes besondere Rücksicht zu nehmen. Im beurteilungsrelevanten Um-
kreis der streitbetroffenen Kommunikationsanlage sind keine solchen zu
finden. Folglich ist hier ausschliesslich Abs. 1 der genannten Einordnungs-
bestimmung massgebend.
5.3.
Die Rekurrierenden monieren, die Vorinstanz habe sich in der strittigen
Baubewilligung nicht mit der Einordnungsproblematik auseinandergesetzt.
Das zeige, dass die Vorinstanz diese Frage gar nicht geprüft und ihr Er-
messen in Bezug auf die Einordnung nicht ausgeübt habe.
Nach § 10 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) sind unter
anderem schriftliche Anordnungen (Verfügungen) begründungspflichtig. Auf
die Begründung einer Anordnung kann verzichtet werden, wenn den Be-
gehren der Betroffenen vollständig entsprochen wird (§ 10a lit. a VRG). Die
Baubewilligung stellt hierfür einen typischen Anwendungsfall dar, indem mit
dieser dem Baugesuch entsprochen wird. Grundsätzlich sind somit nur in
der Baubewilligung statuierte Nebenbestimmungen begründungspflichtig,
sofern sie nicht selbsterklärend sind. Stets begründungspflichtig ist ferner
die Erteilung von Ausnahmebewilligungen (§ 320 Halbsatz 2 PBG).
Baubewilligungen sind in der Regel auch unter dem Aspekt der Anfech-
tungsbefugnis Dritter nicht zu begründen. Der Inhalt der Bewilligung ergibt
R1S.2015.05117 Seite 14

sich aus der im Bewilligungsverfahren von jedermann einsehbaren Bauein-
gabe. Vor allem in komplexeren Fällen würde es den Rahmen eines ange-
messenen Aufwandes sprengen, wenn in der Baubewilligung darzulegen
wäre, weshalb das Bauvorhaben sämtlichen einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Normen entspricht (BRKE III Nr. 242/1992 in BEZ 1993 Nr. 11;
www.baurekursgericht-zh.ch). Gemäss Rechtsprechung genügt es entge-
gen rekurrentischer Auffassung vielmehr, wenn die kommunale Baubehör-
de die Begründung strittiger Punkte bei von Dritten angefochtenen Baube-
willigungen im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens – wie im vorliegenden
Fall die Vorinstanz mit ihrer Rekursantwort vom 20. Oktober 2015 – nach-
reicht (u.a. VB.2012.00365 vom 21. November 2012, E. 3.1; act. 9, S. 2 f.).
Dies ist vor allem auch dann von Bedeutung, wenn der kommunalen Bau-
behörde ein Beurteilungsspielraum zukommt (vgl. die nachstehenden Aus-
führungen).
5.4.
Das Baurekursgericht ist bei der Anwendung von Bestimmungen des kan-
tonalen Rechts grundsätzlich nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflich-
tet, seine gesetzliche Überprüfungsbefugnis auszuschöpfen (§ 20 Abs. 1
VRG). Soweit solche Bestimmungen den Gemeinden als Konsequenz der
Gemeindeautonomie einen gewissen Beurteilungsspielraum belassen, ist
allerdings zwischen der Gemeindeautonomie und dem verfassungsmässi-
gen Anspruch auf Ausschöpfung der Überprüfungsbefugnis im Sinne eines
Ausgleichs praktische Konkordanz herzustellen.
In erster Linie ist die örtliche Baubewilligungsbehörde verpflichtet, die in der
Norm verwendeten offenen Formulierungen ortsbezogen zu konkretisieren.
Die Rekursinstanz hat die im konkreten Fall angeführten Entscheidgründe
gebührend zu berücksichtigen und sich mit den Kriterien auseinanderzu-
setzen, welche von der Baubehörde im Rahmen der ortsbezogenen Kon-
kretisierung der Vorschrift entwickelt worden sind.
Es steht dem Baurekursgericht nicht zu, die sich stellenden Fragen so zu
beurteilen, wie dies eine rechtsanwendende erstinstanzliche Behörde tun
würde. Abgesehen von der insoweit gebotenen Rücksichtnahme auf die
Gemeindeautonomie rechtfertigt sich jedoch keine weitergehende Ein-
schränkung der grundsätzlich vollen Kognition des Baurekursgerichts
(VB.2013.00468 in BEZ 2014 Nr. 3; VB.2014.00232 und VB.2014.00248
vom 27. März 2015, E. 4.3.1 und dort zitierte Entscheide). Stets vorauszu-
R1S.2015.05117 Seite 15

setzen ist, dass die Baubewilligungsbehörde die genannte Konkretisierung
rechtzeitig, d.h. spätestens mit der Rekursantwort, vorgenommen hat
(VB.2012.00365 vom 21. November 2012). Dies trifft hier wie bereits er-
wähnt zu.
Ob eine Bestimmung des kantonalen Rechts den Gemeinden einen auto-
nomen Entscheidungsspielraum einräumt, ist durch Auslegung zu ermitteln
(Marco Donatsch, in: Kommentar VRG, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014,
§ 20 Rz. 62). Nach ständiger Praxis der kantonalen Instanzen gilt solches
u.a. für die Einordnungsbestimmung von § 238 PBG.
5.5.1.
Die nähere und damit beurteilungsrelevante Umgebung des an einer leich-
ten bis mittleren Hanglage situierten Baugrundstücks weist bezüglich Vo-
lumen, Dachform und Gestaltung der Baukörper eine nicht besonders ein-
heitliche Überbauungsstruktur mit einer unterschiedlichen Architekturspra-
che auf. Es dominieren Mehrfamilienhäuser aus der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts in einem gut durchgrünten Umfeld. Sie weisen teils
Flachdächer (X-Strasse 2, 7 und 9; Y-Strasse 231 und 232), teils Satteldä-
cher (X-Strasse 25 – 29, Y-Strasse 221 und 229, Z-Strasse 10, 12 und 15)
auf.
Das in der Wohnzone W2bI situierte zonenkonforme Standortgebäude
selbst ist ein modernes, sachlich gestaltetes Mehrfamilienhaus mit zwei
Vollgeschossen, einem Attikageschoss sowie einem talseitig partiell freilie-
genden Untergeschoss. Die in dieser Zone höchstzulässige Gebäudehöhe
von 8,5 m wird eingehalten. Unter Einbezug des Attikageschosses tritt das
Standortgebäude visuell rund 9 m (hangseitig) bzw. knapp 11 m (talseitig)
in Erscheinung.
In diesem städtebaulichen und architektonischen Kontext fällt das Erschei-
nungsbild der vergleichsweise höchst durchschnittlich dimensionierten Ba-
sisstation in keiner Weise aus dem Rahmen. Die Anlage besteht im We-
sentlichen aus einem 3,2 m hohen Stahlmast, an welchen die drei Anten-
nenmodule des Typs Tongyu TTB-709016/182018/182018DEH-65F mon-
tiert werden sollen. Diese weisen gemäss Herstellerangaben Masse von
jeweils 1,98 m x 0,36 m x 0,17 m auf (act. 31). Die maximale Ausladung der
Antennenmodule ist nicht grösser als 0,5 m. Eine Kaschierung der Anlage
als "Pseudokamin" oder "Pseudoabluftrohr" ist nicht vorgesehen (u.a.
R1S.2015.05117 Seite 16

act. 11, S. 6, Ziff. 16); die Basisstation wird somit als solche erkennbar sein.
Insoweit sind die Baugesuchspläne etwas missverständlich. Richtfunkan-
tennen sind keine vorgesehen (u.a. Prot. S. 3); die Basisstation wird viel-
mehr an das bestehende Glasfasernetz angeschlossen (act. 11, S. 6,
Ziff. 15). Die Anlagesteuerung (in den Baugesuchsplänen als BTS-Raum
bezeichnet) wird im Keller des Standortgebäudes untergebracht. Die weni-
gen technischen Zusatzelemente auf dem Dach (Transmission-Box, RRU
etc.) sind eher klein und fallen optisch und damit auch einordnungsmässig
nur marginal ins Gewicht (act. 10.3.1).
5.5.2.
Diese keineswegs im Sinne der rekurrentischen Argumentation die Umge-
bung verunstaltende Anlage ordnet sich ohne weiteres im Sinne von § 238
Abs. 1 PBG rechtsgenügend in die bereits beschriebene städtebauliche
Umgebung ein, zu welchem Ergebnis richtigerweise auch die Vorinstanz in
ihren zutreffenden Ausführungen gekommen ist. Mit der Platzierung in der
Nähe der Gebäudemitte sowie aufgrund des teilweise beschränkten Sicht-
winkels aus der Umgebung wirkt die Anlage keineswegs dominant und stö-
rend. Solche technischen Anlagen gehören heute vielmehr zum üblichen
Bild eines Wohnquartiers.
An der rechtsgenügenden Einordnung ändert auch die Tatsache nichts,
dass die streitbetroffene Anlage von benachbarten Wohnungen aus ein-
sehbar sein wird. Dass dies bei den dortigen Bewohnern möglicherweise
ein psychisch ungutes Gefühl auslösen könnte, ist einordnungsmässig nicht
relevant.
In Bezug auf das Standortgebäude bleibt schliesslich mit der Vorinstanz
festzuhalten, dass das Verhältnis von Gebäudehöhe zur Höhe des Anten-
nenmastes unproblematisch ist und ausgewogen wirkt.
Zudem wurde die private Rekursgegnerin mit der angefochtenen Baubewil-
ligung verpflichtet, ihre Basisstation bezüglich Materialien, Oberflächenbe-
schaffenheit und Farbe möglichst unauffällig zu gestalten (Dispositiv-
Ziffer I.9).
R1S.2015.05117 Seite 17

6.
Ist die Erstellung der streitbetroffenen Basisstation am vorgesehenen
Standort im Lichte der Bauvorschriften und des Immissionsschutzes
rechtskonform, kann die private Rekursgegnerin nicht zur Prüfung von Al-
ternativstandorten im rekurrentischen Sinne verpflichtet werden. Entspricht
ein Projekt wie im vorliegenden Fall den massgebenden öffentlich-recht-
lichen Bauvorschriften, hat die Bauherrschaft vielmehr einen Anspruch auf
Erteilung der nachgesuchten Baubewilligung.
7.
Insgesamt ist der Rekurs vollumfänglich abzuweisen.
[….]
R1S.2015.05117 Seite 18