DETECCIÓN DE CUMPLIMIENTOS Y BRECHAS SEGÚN NORMA NCC40 EN CODELCO DIVISIÓN VENTANAS

El presente trabajo de título tuvo como objetivo principal realizar un levantamiento de la NCC40 (Norma CODELCO Chile 40) para ver la situación actual en la cual se encuentra CODELCO división Ventanas con respecto a la seguridad contra incendios a la fecha de enero y febrero del año 2018, observar las brechas que existen con respecto a lo que exige actualmente la NCC40 y sus cumplimientos. Con la finalidad de ver el porcentaje de cumplimiento que hay con los estándares exigidos por la Corporación de CODELCO y disminuir los peligros que pueden existir en caso de que ocurran incendios. Para realizar la evaluación en base a la normativa corporativa, fue necesario identificar cuales eran los sectores más críticos de focos de incendio y los sectores que en caso de ocurrir incendios afectara al personal involucrado y donde los costos materiales que un siniestro como este pudiera ocasionar fueran muy altos, por lo cual se realizaron visitas de inspección a los lugares para luego verificar en que estados se encontraban con respecto a la seguridad contra incendios. En vista de que en la división CODELCO Ventanas se observaba que no cumplian a cabalidad con los estandares exigidos por la Corporación, se decide realizar un levantamiento comparativo con la Norma para observar las brechas existentes y los sectores más críticos donde podría haber una ocurrencia de incendio, si bien la división contaba con brigadas de emergencia (personal, carros de bomberos, etc), se veia a simple vista procesos en los cuales a las brigadas les costaba mucho llegar al ataque de un incendio y en donde lo unico que existia como combate de incendio eran extintores, los cuales muchos eran de dificil alcance en casos de emergencia, por lo que se tomo la iniciativa de realizar una tabla comparativa con lo exigido por la Norma y empezar a ir a cada sector crítico viendo que es lo que cumplian y lo que no, para luego realizar el correspondiente análisis de la situación actual y recomendaciones a tomar para alcanzar los estándares exigidos. En el capítulo uno se presentan los antecedentes generales de la división, tales como su ubicación dentro de la V región, una reseña historica para introducir al contexto actual de CODELCO DVEN, su misión, visión y valores, el rubro minero al que se dedican dentro del contexto nacional, el cual es la fundición y refineria del metal cobre, su integración con la comunidad que los rodea, se detalla su estructura organizativa que se demuestra mediantes organigramas, los cuales se subdividen en las distintas gerencias y superintendencias que existen dentro de la división, se habla de su infrestructura o áreas en las que se subdivide la división, las cuales se describen desde la recepción hasta las áreas de procesos tales como fundición y refineria. Tambien se adjunta un diagrama de flujo donde posteriormente se explica el proceso productivo que se realiza dentro de la planta de CODELCO DVEN. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, en el cual se habla del producto principal de CODELCO DVEN, que es el cobre y por otro lado se habla de los incendios y tipos de fuego, de los sistemas y herramientas contra incendios que se pueden utilizar en las áreas más criticas de la división, donde se hace una breve descripción de cada una. Dentro del segundo capítulo se explica tambien en que se basa el marco legal, las distintas normas y decretos en los que se basa la Norma CODELCO Chile 40, las que se adjuntan posteriormente como anexo. Como tercer capítulo, se desarrollo un diagnóstico de la situación actual de la división, presentando el levantamiento realizado con sus respectivas tablas de cumplimientos que exigen por áreas la NCC40 y gráficas de cumplimientos y brechas relacionados con la misma Norma, se agregaron layouts de algunos sectores con la respectiva ubicaciones de elementos contra incendios y posteriormente se da paso a las recomendaciones que se pueden realizar para mejorar la situación actual y lograr un mayor alcance con el estándar que exige la corporación. Finalmente se da paso a las conclusiones finales del trabajo, las que son principalmente: • Se observa un cumplimiento del 42% con respecto a su Norma NCC40, dejando una brecha del 58% a evaluar para poder cumplir con la totalidad de lo indicado en la Norma NCC40 en las áreas evaluadas. • En las CTR existe una alta probabilidad de incendio debido al dificil acceso del personal para extinguir el inicio de un incendio y por las partículas de carbón en suspensión, dejando como las CTR una de las zonas de mayor criticidad dentro de la planta. • Se observó que los sistemas hidráulicos (que operan con aceite) no cuentan con SAPCI. • Existe una necesidad de modernizar el sistema centralizado de alarmas conectado con la unidad de emergencias.