EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN EN EL LABORATORIO DE METALURGIA DE LA SEDE VIÑA DEL MAR DE LA UTFS

e se utilizaron, determinando el caudal y con ello, el volumen de aire colectado. En dos de las mediciones se utilizaron como cabezal de muestreo un portafiltro, para obtener las concentraciones de polvos totales y en las otras dos mediciones se utilizaron ciclones para obtener la fracción respirable, las concentraciones resultantes se ponderaron a un tiempo de 8 horas, correspondiente al periodo de evaluación en concordancia a los límites permisibles ponderados del DS 594/2000 del MinSal, registrándose concentraciones de 11,30 mg/m3 y 15,06 mg/m3 para polvos totales y fracción respirable respectivamente en el chancador de mandíbulas, y de 7,91 mg/m3 (polvos totales) y 10,67 mg/m3 (fracción respirable), en el molino de bolas. Si bien es cierto, las concentraciones de polvos totales deberían ser mayores a las obtenidas para la fracción respirable, esta situación se debió a una manipulación inadecuada en la toma de muestras y posterior análisis. Luego se estudió el marco legal relacionado a la exposición de material particulado, a nivel institucional y nacional como la Constitución Política de la República de Chile, el Código del Trabajo, la Ley 16.744/68, el Decreto Supremo 40/1969, el Decreto Supremo 54/1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entre otros cuerpos legales. Siendo uno de las más relevantes los límites permisibles ponderados indicados en el Decreto Supremo 594/2000 del Ministerio de Salud, en el artículo 66 que corresponden a 8 mg/m3 para polvos totales y 2,4 mg/m3 para fracción respirable, por lo que al compararlos con los resultados obtenidos, es evidente que los sobrepasan, existiendo riesgo higiénico en el laboratorio. Debido a esto, se estudió el marco teórico relacionado a los sistemas de ventilación, ya que es una medida de control muy eficaz, determinándose que la mejor propuesta consiste en un sistema de ventilación con extracción localizada simple, ya que estará compuesto por una captación, ductos lisos y rígido, un codo flexible, una expansión, una contracción y el ventilador. El caudal exigido por el sistema es de 728,11 pie3/min (1.237 m3/h) y la potencia al aire, la cual corresponde a la potencia mínima del ventilador, debe ser de 0,20 HP (0,15 KW). Los costos asociados a la adquisición de los componentes del sistema son: la captación rectangular tipo pirámide, se fabricará en un hojalatería con las dimensiones especificas (40 x 20 cm), teniendo un valor de $12.000 (0,435 UF). Se dispondrá de 3,30 metros de ductos lisos y rígidos de 5” de diámetro que tienen un valor de $2.850 (0,103 UF) por metro, por lo tanto se deberán adquirir 4 ductos en locales comerciales (Sodimac), teniendo un valor total de $11.400 (0,414 UF). El codo también tendrá un diámetro de 5” y será de tubo flexible y corrugado teniendo un valor de $3.290 (0,119 UF) el cual se puede encontrar en el local comercial Easy. La expansión y contracción se fabricarán en la hojalatería, con el diámetro menor de 5” y el diámetro mayor de 10”, teniendo un valor de $5.000 (0,181 UF) cada uno, por lo que el valor total de estos accesorios es de $10.000 (0,362 UF). El ventilador será el modelo SV-250/H de SODECA, ya que cumple con lo exigido, trabaja a un caudal máximo de 765,15 pie3/min (1.300 m3/h) y tiene una potencia de 0,27 HP (0,20 KW), este equipo tiene un valor de $240.026 (8,707 UF). Por lo tanto el costo total de la propuesta de diseño del sistema de ventilación es de $276.716 (10,038 UF).