vgaraujov/thesis-chile huggingface dataset:
ANALISIS DE EXPANSION EN LINEAS DE TRANSMISION ZONAL DE CONSTITUCION INCLUYENDO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

El presente documento aborda el tema del análisis de expansión del alimentador San Javier - Constitución, incluyendo en el análisis la incorporación de sistemas de almacenamiento. Se realiza una revisión de las condiciones de operación de esta línea y de la generación y retiros de la ciudad de Constitución, el que arroja que existe un problema de restricción de transmisión en la línea cuando el flujo va desde San Javier a Constitución. La restricción de transmisión no se produce por limitación térmica de línea, sino que debido a la caída de tensión que ocurre en la barra de Constitución 23[kV] cuando el flujo en esa dirección supera los 10[MVA]. Esto provoca una sub-utilización de línea con capacidad de 27[MVA] de transmisión nominales. El problema radica en que los retiros alcanzan valores horarios por sobre los 10[MVA], situación que se soluciona actualmente mediante el autoabastecimiento de demanda mediante el despacho de generación local. Esta situación ocurre en las horas en que la central de mayor capacidad conectada en Constitución, Viñales, se encuentra fuera de operación. Cuando esta central sale del despacho, las centrales para autoabastecimiento que quedan corresponden principalmente a unidades diésel. Se evalúan cuatro propuestas de solución, la instalación de una nueva línea de 66[kV] en paralelo a la actual, añadir un banco de condensadores a esta nueva línea de 66[kV], la instalación de un sistema de almacenamiento por baterías de ión-litio que remplace el despacho de diésel y la instalación de un nuevo circuito entre Nueva Nirivilo 220[kV] y Constitución 23[kV], con la línea energizada en 220[kV]. Estas soluciones se dimensionan según la proyección de requerimiento de potencia activa y reactiva del sistema. La metodología usada corresponde al uso de proyecciones para los once días en que Viñales se encuentra fuera de servicio por mantenimiento mayor cada año, lo que permite obtener una proyección de los costos operacionales del sistema con y sin las soluciones propuestas y compararlas. Los resultados arrojan que ninguna de las propuestas implica un ahorro en los costos operacionales suficientes para justiciar su inversión. En particular para el caso de la propuesta de almacenamiento por baterías, se concluye que la situación del alimentador no reúne las características para una solución viable con esta tecnología, al requerir un gran número de horas continuas de suministro, incrementando su costo. Pese a los resultados económicos obtenidos, las proyecciones indican falta de capacidad de suministro a partir del año 2033, por lo que se concluye la necesidad de una ampliación de aumento de capacidad adecuada. Se concluye que la mejor solución propuesta para su instalación es la nueva línea en 220[kV].
DESARROLLO DE UN ANTEPROYECTO DE NORMA PARA INTERVENCIONES EN ESTRUCTURAS PATRIMONIALES

Dadas la particularidades y variabilidad de las construcciones patrimoniales, es que requieren técnicas especializadas para la caracterización estructural. La ausencia de documentación nacional en el área ha dejado en falta el control y cuidado permanente de ellas, causando su deterioro o destrucción, parcial o global, ya sea por causas naturales y ambientales, o por intervenciones tales como demoliciones, reacondicionamientos, o por la transformación de éstas en construcciones modernas. Producto de lo anterior, el presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un documento que permita guiar a las autoridades, propietarios, profesionales o usuarios del área de la construcción a intervenir estructuralmente edificaciones patrimoniales. El presente trabajo introduce conceptos de evaluación sísmica por desempeño, a fin de racionalizar los recursos destinados a la rehabilitación sísmica de infraestructura patrimonial. Este trabajo considera la recolección, análisis, justificación y explicación de las fuentes y referencias utilizadas y criterios finalmente considerados para la generación de un documento adaptado a la realidad sísmica y práctica constructiva nacional. Para lograr aquello, fueron estudiadas las prácticas nacional e internacional en materia de rehabilitación sísmica de estructuras y adecuadas a estructuras históricas o con valor patrimonial. En este contexto, se presentan los ítems más relevantes a evaluar en un proyecto de intervención estructural para las materialidades usuales en estructuras patrimoniales: albañilería, madera, hormigón y acero.
 Due to their particular characteristics and variability, Heritage constructions require specialized techniques for characterization and structural assessment. The absence of national documentation on this area has resulted in a lack of permanent control and care of them, causing their deterioration or destruction, partial or global, either by natural and environmental causes, or by interventions such as demolitions, refits, or by the transformation of these into modern constructions. Because of the above mentioned, this work was focused to develop a document that allows authorities, owners, professionals or users of the construction area to be guided to structurally intervene patrimonial buildings. The present work introduces concepts of performance seismic evaluation, in order to rationalize the resources destined to the seismic rehabilitation of patrimonial infrastructure. This work includes the collection, analysis, justification, and explanation of the sources, references, and criteria finally considered for the generation of a document adapted to the national seismic and construction practice. In order to achieve this, national and international practices were studied in the field of seismic rehabilitation of historical structures or with heritage value. In this context, the most relevant items to be evaluated in a structural intervention project are presented, for the usual types present in patrimonial structures, such as masonry, wood, concrete and steel.
SEPARACIÓN DE MINERAL MEDIANTE LA SEGREGACIÓN NATURAL PARA OPTIMIZAR UNA PLANTA DE PRE-CHANCADO

El presente trabajo se realizó con el propósito de modelar, determinar y analizar si la segregación natural que se produce en el llenado y vaciado de un silo de almacenamiento con mineral chancado, se puede aprovechar para separar el mineral fino del mineral grueso con la finalidad de alimentar por separado una planta de pre-chancado. Para la realización de este estudio se diseñó y confeccionó un modelo representativo de una tolva de fondo plano con tres alimentadores de descarga, que puedan aprovechar el fenómeno de segregación natural.Para maximizar la segregación de mineral chancado se estudiaron distintos factores, como lo son la altura de pila y la variación de flujo másico de descarga entre la interfase central y las laterales. Para cada ensayo se obtuvieron curvas de distribución granulométricas, tanto de las descargas laterales como la descarga central, y para cuantificar la segregación se utilizó un número adimensional Cs.De acuerdo a los resultados obtenidos, se logra cuantificar la segregación para cada uno de los ensayos propuestos, observándose que esta tiende a aumentar a medida que la altura de pila en el interior del acopio sea mayor. Igualmente, la segregación tiende a aumentar al tener un mayor flujo de descarga, por la descarga central que por las descargas laterales. Para maximizar la segregación y alimentar una planta de pre-chancado, se recomienda trabajar a la altura de “rebalse”, altura donde la descarga central se encuentra llena y comienza a caer mineral a las descargas laterales, caso en que se obtuvo la mayor segregación con Cs = 33,1%.
 This work’s objective is to model, determine and analyze if the natural segregation produced in the filling and emptying of a crushed mineral storage silo can be used to separate fine minerals from coarse minerals with the purpose of feeding separately a pre-crushing plant. In this study, we designed and implemented a representative model of a flat bottom hopper with three discharge feeders, which can take advantage of the natural segregation phenomenon. To maximize segregation of crushed minerals, several factors were studied, for example stack height and the mass flow variation of discharge between central and lateral interface. For each test, particle size distribution curves were obtained, both for lateral and central discharge. To quantify the segregation a dimensionless number Cs was used. According to the obtained results, it is possible to quantify segregation in each one of the proposed tests, observing that segregation tends to increase as the pile height in the interior of the storage is greater. Furthermore, segregation tends to increase with greater discharge flow, more by central discharge than by the lateral discharges. To maximize segregation and feed a pre-crushing plant, it is recommended to work at the "overflow" height, where central discharge is full and the lateral discharges start to reclaim the particles, in this case, greater segregation the obtained with Cs = 33.1%.
MODELO DE MANTENIMIENTO PARA AISLADORES CONTAMINADOS EN LA LÍNEA 220 KV CÓNDORES - PARINACOTA

Las líneas de transmisión en el norte de Chile recorren distancias vastas para conectar los distintosconsumos eléctricos de esta zona del país. Las distancias y las características ambientales, como la altaconcentración salina y de otros agentes contaminantes producidos por el clima desértico, la cercaníaal mar y la prácticamente nula presencia de lluvias, generan un desafío para el mantenimiento de losdistintos componentes del sistema de transmisión nortino. En particular, los aisladores deben ser lavadosconstantemente para asegurar su correcto funcionamiento y evitar descargas a tierra. En la línea 1x220 kVCóndores – Parinacota, propiedad de Transelec, una falla como esta en cualquiera de las 524 estructurasque la componen a lo largo de sus 222 km, significa la desconexión del consumo regulado de toda la ciudadde Arica al no contar con una redundancia en paralelo.La logística para el mantenimiento es compleja. Existen quebradas de difícil acceso, dificultad demaniobra para los camiones aljibes encargados de llevar el agua, los materiales y el personal para el lavadode los aisladores, la extensión de la línea es muy larga lo que obliga a separarla en diferentes seccionesdependiendo de la severidad de la contaminación y el costo es elevado para recursos que son siempreescasos. Por todo esto, se ha planteado la necesidad de revisar los planes de mantenimiento aplicadosy las periodicidades con el fin de confirmar la validez del actual modelo o, por el contrario, proponermodificaciones que ayuden a optimizar los costos dependiendo de las necesidades de mantenimiento.Para realizar este trabajo se analizan la calidad y cantidad de datos que posee Transelec para trabajarsobre una propuesta de mantenimiento que permita una comparación con el trabajo que actualmente sehace. Tomando esto en cuenta, el modelo que utiliza de una forma más completa estos datos es uno basadoen los intervalos de tiempo entre inspección (lavado). Se respetan las secciones ya creadas por la empresadentro de la línea y se comparan las periodicidades actuales de lavado con las arrojadas por el modelo.Siendo este el modelo más completo al que la empresa puede acceder por el momento, no es igualmenteel mejor, por lo que si Transelec busca un modelo que también tome en cuenta las condiciones de losaisladores, se recomienda analizar la incorporación de nuevos datos que complementen el modelo.
DESARROLLO DE INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE BIODIGESTIÓN EN ZONAS RURALES

En este trabajo de titulo se estudió el desarrollo de ingeniería básica y conceptual para la implementación de un proyecto que soluciona y de autogestión a sectores rurales específicos de Putaendo en base a sus residuos domiciliarios.Para esto, se seleccionó un lugar adecuado donde realizar el levantamiento de información y se estudió el perfil de usuario al cual se pretende dar una ayuda sostenible y gestionar una solución apropiada.Se estudiaron las alternativas del problema considerando las tecnologías de solución en base a las tecnologías de tratamiento de residuos, seleccionando la más acorde al perfil y enfatizando sus variables, con el fin de llegar a una propuesta óptima y al alcance de las condiciones y recursos de la zona.En ese orden se desarrolló un diseño de un prototipo funcional, contemplando su instalación, operación y beneficios que otorga. Además de establecieron los principales costos de inversión y operación que este proyecto implica.Se concluyó que la tecnología de biodigestión es factible en zonas rurales como Putaendo y otros, tanto del punto de vista técnico como económico.Además, los factores sociales y culturales del territorio hacen del todo aconsejable desarrollar completamente la solución en estudio.
 In this title work, the development of basic and conceptual engineering for the implementation of a project that solves and self-managed specific rural sectors of Putaendo based on their household waste was studied.For this, an appropriate place was selected where to carry out the information gathering and the user profile to which it is intended to give a sustainable help and to manage an appropriate solution was studied.The alternatives of the problem were studied, considering the solution technologies based on the waste treatment technologies, selecting the one most in line with the profile and emphasizing its variables, in order to arrive at an optimal proposal and within the reach of the conditions and resources of area.In that order a design of a functional prototype was developed, contemplating its installation, operation and benefits granted. In addition, they established the main investment and operation costs that this project implies.It was concluded that biodigestion technology is feasible in rural areas such as Putaendo and others, both from a technical and economic point of view.In addition, the social and cultural factors of the territory make it absolutely advisable to fully develop the solution under study.
EXTENSIÓN CENTRO CULTURAL INTERMODAL GABRIELA MISTRAL VILLA ALEMANA

La presente memoria corresponde a la propuesta para un Centro Cultural Intermodal para la Ciudad de Villa Alemana. Esta ciudad se ubica en la V región, en la provincia del Marga Marga. Se trata de una ciudad pequeña que al compararla con otras ciudades chilenas similares se caracteriza por tener una población particularmente numerosa con un evidente desarrollo inmobiliario creciente.A esta ciudad se le da el apelativo de ciudad “dormitorio”, ya que mucha gente vive en ella, pero trabaja en Valparaíso, Viña del Mar, o hasta en Santiago.El centro de Villa Alemana es muy importante, en él se concentra la gran mayoría del comercio y la ciudad se configura alrededor de este centro desde sus orígenes.El actual Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana(CCGM) se encuentra en el centro de la ciudad, pero en la actualidad la infraestructura no da abasto para acoger a la cantidad de público que frecuenta el lugar.Por lo tanto, se plantea un Proyecto para la extensión del CCGM, para seguir fomentando la cultura en la ciudad y brindarle más espacio a la comunidad y a los artistas. Paralelamente se propone resolver algunas problemáticas importantes de la comuna, tales como proveer espacio para que los artesanos puedan exhibir su arte, y contar con un terminal de buses interurbanos, situación que actualmente se realiza de manera informal en la Calle Buenos Aires.Con este Proyecto se busca el fomento de la cultura, la generación de “comunidad” y el ordenamiento de la calle Buenos Aires como un eje de movilidad e integración cívica.
 The following proposal for an intermodal Cultural Center for the City of Villa Alemana, a city that is located in the Valparaíso Region, in Marga Marga province. This is a small city and when compared to other similar Chilean cities, it has a particularly large population with a marked evidence of a growing real estate development.Villa Alemana is named as a “dormitory city”; people live in it but commute to work in Valparaiso, Viña del Mar, and even in Santiago. The center of the city is very important, it houses practically all the commercial and civic activities, the city and currently the CCGM infrastructure is insufficient to meet the demand for cultural activities, or to receive the public that frequents it.Therefore, the proposal presented here proposes a project for the extension of the CCGM, in order to continue promoting the growing cultural activity in the city and provide the necessary space required by the community and its artist. In parallel, the new building complex proposes to solve important problems of the commune, such as providing space for artisans to exhibit their art, and on the other hand, having an intercity bus terminal; currently this situation works informally on the street in Buenos AIRES Street.This project seeks to promote culture, the generation of “community” and the ordering of Buenos Aires as an axis of mobility and civic integration.
SISTEMA DE EVACUACIÓN VERTICAL POR TSUNAMI

La evacuación horizontal en casos de tsunami no siempre es factible debido a que no todas las poblaciones tienen áreas seguras en sus cercanias. Se toma como caso de estudio la población Vergara en Viña del mar. La metodologia de desarrollo se encuentra dividida en 5 fases; en la primera se identificaron los posibles lugares de emplazamiento para infraestructura vertical, en la fase 2 se graficaron los candidatos en fichas con diversos parámetros, en la tercera fasese ponderaron las variables para clasificar los resultados, obteniendo 27 sitios, en la fase 4 se estudiaron las condiciones sociales que rodeaban a cada sitio para definir su programa en estado de normalidad, en la quinta fase se realizó un protoproyecto para cada sitio seleccionado para confeccionar el sístema de evacuación vertical. Finalmente se llegó a la conclusión de que la implementación de este sistema brindaría la capacidad para albergar al 100% de la poblaciónpermanente y flotante.
 Horizontal evacuation in cases of tsunami is not always feasible because not all populations have safe areas nearby. The Vergara population in Viña del Mar is taken as case of study. The development methodology is divided into 5 phases, in the first the possible locations for vertical infrastructure were identified, in phase 2 the candidates were tabulated with different parameters, in the third phase the variables were weighted to classify the results, obtaining 27 sites, in phase 4the social conditions surrounding each site were studied to define its program in a normal state, in the fifth phase a pre project was made for each site selected to make the vertIcal evacuation system. Finally, it was concluded that the implementation of this system would provide the capacity to house 100% of the permanent and floating population.
AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PLANTA ELEVADORA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A PRESION CONSTANTE

Esta memoria describe la implementación de una planta elevadora de distribución de agua potable a presión constante denominada Booster Los Pinos ubicada en la localidad de Quilpué, la cual fue construida en el año 2016 para la Empresa de Agua Potable Esval S.A. Esta planta, como todas las plantas de Esval, es monitoreada y controlada remotamente por el Centro de Control de Operaciones (CCO) mediante software SCADA iFix.Considerando la variación de caudal requerido por la población, el diseño hidráulico define una planta compuesta con cuatros bombas, operando como máximo tres bombas y manteniendo una de ellas en reserva en caso de falla. La variable a controlar puede ser la presión local adquirida a la salida de la planta, o la presión remota tomada en el lugar de consumo de clientes ubicada a 1,57 Km de la planta Booster y enlazada vía radio actualizando datos cada 5 segundos. El estudio de radio enlace se realizó utilizando software Radio Mobile.Para verificar el correcto funcionamiento del sistema implementado, se realizan pruebas sometiendo a la planta a todas las condiciones de operación. Finalmente se realiza el análisis del comportamiento de las variables de interés como son la frecuencia de las bombas, la presión controlada y el caudal demandado. El resultado de este análisis es satisfactorio dado que refleja el comportamiento esperado de la planta bajo todas las condiciones de consumo presentadas y cumple con las condiciones definidas en el diseño.
 This report describes the implementation of a constant pressure potable water distribution elevating plant called Booster Los Pinos located in the town of Quilpué, which was built in 2016 for the Esval S.A. Drinking Water Company. This plant, like all Esval plants, is monitored and remotely controlled by the Operations Control Center (CCO) using SCADA iFix software. Considering the variation of flow required by the population, the hydraulic design defines a plant composed of four pumps, operating a maximum of three pumps and keeping one of them in reserve in case of failure. The variable to be controlled may be the local pressure acquired at the plant exit, or the remote pressure taken at the customer consumption site located at 1.57 km from the Booster plant and linked via radio, updating data every 5 seconds. The radio link study was conducted using Radio Mobile software. To verify the correct functioning of the implemented system, tests are carried out subjecting the plant to all operating conditions. Finally, the analysis of the behavior of the variables of interest is carried out, such as the frequency of the pumps, the controlled pressure and the flow demanded. The result of this analysis is satisfactory given that it reflects the expected behavior of the plant under all the conditions of consumption presented and meets the conditions defined in the design.
SISTEMA DE MONITOREO DE PACIENTES CARDÍACOS EN TIEMPO REAL, UTILIZANDO UNA APLICACIÓN ANDROID CON TECNOLOGÍAS BLUETOOTH Y WEBSOCKET

El presente documento relatará la resolución de un problema real y actual en Chile,a partir de un desafío propuesto en el contexto de las Memorias Multidisciplinarias.El desafío consiste en el desarrollo de un sistema con la capacidad de monitorearpacientes de forma remota, de bajo costo y con las limitantes geográficas propias denuestro país, teniendo en mente su aplicación a nivel público del Sistema de Salud.Para esto, se analizaron las distintas opciones existentes en el mercado y se desarrollóuna solución a nivel de prototipo funcional que cumpliese con las restricciones yamencionadas.Por ser un desafío resuelto de forma multidisciplinaria es importante destacar queel desarrollo en este documento estará enfocado al área informática y de telecomunicacionesasociada a la adquisición, procesamiento, almacenamiento y envío de datos.El resto del equipo final está compuesto por: Sebastián Castillo actual Ingenieroen Diseño de Productos y Felipe Cordero actual Ingeniero Civil Electrónico, ambosde la misma casa de estudios UTFSM. Ambas memorias complementan la actual enel ámbito correspondiente a sus carreras, pero lógicamente compartiendo su núcleocomo proyecto conjunto.