CONTROL DE INTERRUPTOR DE BARRA DE SINCRONISMO Y CONTROL DE LLENADO PARA SUMINISTRO DE PETRÓLEO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

En el siguiente trabajo se realizó el desarrollo de una propuesta de mejoramiento para el sistema de respaldo de energía eléctrica centrado en el funcionamiento del interruptor de la barra de sincronismo para optimizar la marcha de los grupos electrógenos y el suministro de petróleo de estos, en el centro de atención ambulatoria del hospital regional Guillermo Grant Benavente de la ciudad de Concepción.Esto ya que en emergencias ocurridos en zonas aledañas a desabastecido eléctricamente al hospital y este a concurrido a su sistema de grupos electrógenos para energizar las dependencias clínicas, y que en ocasiones se ha retrasado el respaldo energético por falla de uno de sus generadores.El sistema de suministro de combustibles se requiere una mejora debido a que no cumple con los requisitos de ministerio de vivienda y urbanismo.Se realizó la recopilación de información y se determinó necesaria la modificación del control de la puesta en marcha de los grupos electrógenos realizado por la empresa represente de los equipos y también para realizar un control de suministro de petróleo que tenga por objetivo alertar siempre su nivel de combustible.Para cumplir con el desarrollo de las propuestas se determinó como objetivo realizar un sistema de control distribuido, en donde se requiere configurar controladores lógicos para que actúen con líneas de programación en cascada.Con este tipo de sistemas podemos hacer un control más sofisticado que puede activar alarmas o registrar la información automáticamente, sin necesidad de hacer registros manuales. Además desde un ordenador central controlar automáticamente y a distancia todo un proceso productivo. Recibir información y controlar los instrumentos de campo conocidos como autómatas programables. Las mejoras deben permitir un funcionamiento correcto de los equipos, el cual vaya de la mano con las necesidades de los usuarios del hospital regional, y que cumpla con todas las condiciones que implica control de procesos.Para lograr lo anterior se llevaron a cabo diferentes puntos.El primer paso fue realizar una descripción de los equipos para conocer su funcionamiento y tecnología, determinando la función principal de los equipos y sus componentes, además las condiciones de trabajo en las que estos se encuentran, luego se determinaron los modos de fallos que los equipos pueden presentar y que interfieren en el correcto funcionamiento de ellos y porúltimo se realizó un análisis de criticidad tomando como concepto la seguridad, salud y medio ambiente, con todos estos antecedentes que se analizaron en conjunto, se logró determinar una programación adecuada y no invasiva a los controladores existentes de la empresa representante de los grupos electrógenos, además de presentar una propuesta e instalación que mejor cumpla con las diferentes necesidades de cada equipo y componente, esta propuesta tiene como objetivo un correcto funcionamiento y mayor seguridad ante acontecimientos que puedan perjudicar la demanda de energía eléctrica del hospital y responder los requerimientos y respuestas del personal a cargo del sistema de respaldo energético.