APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA EN GIMNASIO UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA SEDE CONCEPCIÓN.

Los objetivos de este proyecto van en directa relación con el propósito anteriormente mencionado, la seguidilla de estos objetivos se enmarcan en el cumplimiento del objetivo final o propósito. Tales objetivos mencionados son los siguientes:o Análisis técnico de las condiciones actuales presentes en el gimnasio de la USM Sede Rey Balduino de Bélgica en relación al fin del proyecto.o Determinar la tecnología aplicable que pueda dar sustento al desarrollo del proyecto en cuestión.o Evaluar una solución que permita satisfacer las necesidades que enmarca el proyecto y su propósito.o Determinar la factibilidad técnica del proyecto en el gimnasio de la USM Sede Rey Balduino de Bélgica.El propósito de este proyecto consiste en provocar un ahorro monetario a la administración de la Sede Rey Balduino de Bélgica perteneciente a la Universidad Técnica Federico Santa María, específicamente en los gastos correspondientes al consumo de agua potable por parte del alumnado.Para determinar las dimensiones que abarcará este proyecto se cotejarán datos recopilados de la cantidad de alumnos que utilizan las dependencias del gimnasio con datos de tablas estandarizadas de consumos de agua potable según el tipo de edificio.Los datos facilitados por la casa de estudios dicen que en el total de actividades semanales (lunes a viernes) participan un total de 402 estudiantes lo que nos da un promedio de 80 personas diarias (80,4).Por otra parte los consumos estandarizados de agua potable según el tipo de construcción nos dice que en un gimnasio se utilizan de 30 a 40 litros de agua por usuario.Tomando todos los datos anteriores y llevándolos a la situación crítica máxima nos dice que se utilizan en promedio 3 200 litros de agua diarios, se elaboró una simulación en la cual se tomaron consumos a partir de 80, 90 y 100 personas (3 200, 3 600 y 4 000 litros respectivamente) para obtener un mayor espectro de situaciones.En base a los datos y el espacio existente se seleccionaron diferentes estanques, un estanque primario que estará encargado de recibir directamente las aguas lluvias de 5 400 litros de capacidad nominal y 3 estanques de 15 400 litros de capacidad que servirán de almacenamiento final para abastecer las duchas del gimnasio.En cuanto a los resultados obtenidos a partir de 636 [m²] de área intervenida para recolección de agua tenemos lo siguiente.El almacenamiento primario de agua equivale a un estanque de 5 400 litros de agua nominal de los cuales teóricamente serán 2 700 litros el volumen útil, este será el estanque de recepción a partir del cual se trasladará su reserva a los estanques de almacenamiento final.El almacenamiento secundario estará compuesto por 3 estanques de 15 400 litros de capacidad nominal de los cuales 15 000 litros son su volumen útil, lo que finalmente suma 45 000 litros.El total de almacenamiento equivale a 47 700 litros lo que otorga una autonomía del sistema de 13,25 días sin problemas.El traslado de agua desde el estaque primario a los estanques finales se efectuará mediante una bomba centrifuga de alto caudal de 1 HP.Finalmente se recomienda buscar métodos de ahorro en el consumo de agua potable, no solo en el ámbito específico de las duchas, que es lo que abarca este proyecto, sino también en lavamanos e inodoros y en lo posible en más edificios donde pueda implementarse un sistema como este de características similares adaptado a las necesidades que puedan requerirse.