text: ### Human: Здравствуйте! ### Assistant: Уважаемый Илья Дмитриевич, спасибо за вопрос и неравнодушное отношение к работе общежития. Отключение лифтов происходит по причине срабатывания системы АПС, вследствие чего лифты спускаются на первый этаж и останавливаются с открытыми дверями. Основной причиной срабатывания АПС является курение проживающих в помещениях общежития, и попадание дыма на датчики. Кроме того, возможно срабатывание из-за попадания на датчики водяных паров из душевых, расположенных в коридорах жилых блоков. Также имеются случаи задымления в процессе приготовления пищи в помещении кафе. Проведены повторные переговоры с арендатором столовой ООО «МастерШеф», и выданы требования по исключению задымления и попадания дыма на датчик. Организована работа по проведению для проживающих повторных инструктажей о запрете курения в зданиях СПбГУ. На ближайшее время запланирована работа по переносу датчиков в место, где на них не будет попадать внешний раздражитель (пар из душевых). Организована работа по модернизации электропитания замков и считывателей с таким расчетом, чтобы при отключении промышленного электроснабжения аккумуляторные батареи давали возможность блокировать / разблокировать замки. Проблемы в серверных возникают в результате обесточивания или выхода из строя коммутатора, в результате чего теряется доступ в Интернет. Такая ситуация возникла 07.09.2017. Сразу была проведена проверка электросети совместно с главным энергетиком. На данный момент проблема отключения электричества решена. За период с весны 2017 года отказов активного сетевого оборудования, смонтированного в общежитии № 12, не было. Метки:Общежития ПечатьE-mail