text: ### Human: Здравствуйте! ### Assistant: Уважаемый Илья Дмитриевич! Спасибо за вопрос и неравнодушную позицию к работе общежития. Отключение лифтов происходит по причине срабатывания системы АПС, вследствие чего лифты спускаются на 1 этаж и останавливаются с открытыми дверями. Проведенный анализ срабатывания автоматической пожарной сигнализации (АПС) в общежитии № 12 за период с 01.09.2017 по 30.09.2017 показал, что из 59 случаев 8 произошли из-за поломок датчиков вследствие частого срабатывания по причине курения в жилых блоках, попадания на датчики водяных паров из душевых, расположенных в коридорах жилых блоков, задымления в процессе приготовления пищи на общих кухнях. 51 случай произошел вследствие задымления при приготовлении пищи в кафе и попадания дыма на датчики. За период с 06.10.2017 по 16.10.2017 из 17 срабатываний 4 связаны с работой кафе, 12 — с нарушением правил проживания, 1 — с неисправностью (сбоем в системе). К нарушениям правил проживания в основном относится курение проживающих в помещениях общежития. На данный момент предприняты все необходимые действия для предотвращения возникновения неудобств для проживающих в общежитии № 12. А именно: