text: ### Human: В связи с поступившими запросами СМИ об аварийной ситуации на территории кампуса «Михайловская дача» сообщаем следующее. ### Assistant: 6 ноября в 15:40 в аварийно-диспетчерскую службу «Михайловской дачи» поступила заявка о протекании потолка в номере 625. Были оповещены начальник участка и техник. Техник был направлен из Петергофа для ликвидации аварийной ситуации. Была обследована кровля, нарушений герметичности не выявлено. Возникло подозрение на попадание воды через прижимные планки светового фонаря. Планки были поджаты. В блоке установлено ведро для сбора остаточной воды. 7 ноября с началом дождя в 18:10 в блоке снова потек потолок. Вода с прихожей блока проступила на лестницу и потекла вниз по лестнице на первый этаж. На первом этаже было собрано около двух ведер воды. В ходе поисков места протечки пришлось вскрывать гипрочные потолки, осматривать межпотолочное пространство. Причина была найдена: на трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьим этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место, обжали хомутами. Следы протечки остались на потолке и стене коридора в блоках 614 (1 этаж) и 625 (2 этаж), они будут устранены после окончательной просушки. Метки:Общежития ПечатьE-mail