text: ### Human: Вопрос: Уважаемый Геннадий Сергеевичв помещениях секций 12 и 13 здания НИИФ ПУНК до сих пор не включено отопление. Температура в помещениях без доп электрических нагревателей приближается к нулю. Местные службы не могут справиться с возникшими техническими проблемами. Прошу помочь. ### Assistant: По Вашему вопросу об отсутствии отопления в помещениях секций № 12 и № 13  здания по адресу: г. Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1 сообщаю, что причиной остановки подачи отопления в здание явилось попадание в сопло теплового пункта резиновой оплётки электрического кабеля (диаметр сопла 6,9 мм, поэтому любой попавший в него предмет фактически прекращает циркуляцию воды в системе отопления). Задержка в восстановлении отопления была вызвана отсутствием разрешения на вскрытие пломбы сопла от ООО «Петербургтеплоэнерго». Сотрудниками Управления главного инженера было оперативно получено разрешение от ООО «Петербургтеплоэнерго»,  ТП был разобран, сопло прочищено, отопление запущено. На 16.00 23.10.2014 г. подача отопления в здание по адресу: г. Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1 была полностью восстановлена. Также сообщаю Вам, что по вопросу ремонтных работ (и иных работ, касающихся эксплуатации здания)  Вы можете обратиться кначальнику ремонтно-эксплуатационного участка Физического центра УГИ ПУНК Хребет Игорю Арнольдовичу. Диспетчерская СПбГУ: т. 428-47-47; 428-48-28,911@spbu.ru. ПечатьE-mail