text: ### Human: Добрый день, Дмитрий Владимирович! Прошу Вас помочь замерзающим студентам четвёртого и пятого этажей общежития номер 8 в Петергофе! После капитального ремонта были нарушены механизмы вентиляции на кухне нашего этажа, тем самым сейчас к нам поступает ледяной воздух с улицы , создавая настоящую морозильную камеру. Температура на кухне не поднимается выше 10 градусов, находиться там невозможно, не то чтобы готовить! В ванных комнатах аналогичная ситуация. Как мне известно, эта проблема существует уже не первый год в нашем общежитии, но почему-то люди, ответственные за это, закрывают глаза на наши жалобы, и наши испытания продолжаются. А впереди ещё немало холодных месяцев. Надеюсь, в ближайшем и светлом будущем проблема будет решена и проживающие в общежитии номер 8 смогут спокойно готовить на кухне и перемещаться по этажу! ### Assistant: Уважаемая Ирина Михайловна! По факту Вашего обращения в Виртуальную приемную комиссией в составе заместителя начальника отдела эксплуатации зданий № 2 УОЭО Кузьмина В. П., начальника участка Кочневой Т. А., завхоза общежития № 8 Санюкевич И. И., обучающейся 4 курса очной формы обучения, осваивающей основную образовательную программу среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура» Чеснаковой К. В., обучающейся 3 курса по основной образовательной программе бакалавриата по направлению 37.03.02 «Конфликтология» Ерошок Е. А. была проведена проверка температурного режима помещений кухонь и душевых 4 и 5 этажей в общежитии № 8 (ул. Халтурина, д. 15, корп. 1). В результате проведенной проверки установлено, что понижение температуры связано с нарушением работы вентиляции в здании общежития. Температура в кухнях левого крыла общежития составляет +10,4 °С, правого крыла +13,4 °С, в душевой 5 этажа +11,0 °С. Для устранения пониженной температуры в кухнях, душевых и жилых помещениях сотрудниками ООО «Континент» 15.02.2018 были произведены наладочные работы вентиляционной установки для уменьшения потока интенсивности вытяжки. Дополнительно к этому сотрудниками отдела эксплуатации зданий № 2 Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий 15.02.2018 была произведена установка доводчиков на кухнях 4 и 5 этажей. 20.02.2018 сотрудниками ОЭЗ № 2 был уменьшен поток интенсивности вытяжки из душевых и санузлов до 50 %, заделано отверстие естественной вентиляции в 549 комнате, временно, на период морозов, отключены вентиляторы в количестве 8 штук на 4 и 5 этажах, направляющие поток воздуха из коридора в душевые и санузлы. По состоянию на 20.02.2018 температурная динамика в помещениях 4 и 5 этажей изменилась до +20 °С. В летний период 2018 года будут выполнены работы по удлинению вентиляционной шахты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Метки:Общежития ПечатьE-mail