text: ### Human: Добрый день! ### Assistant: В ответ на Ваше обращение поясняю, что автоматическая пожарная сигнализация (АПС) в общежитии находится в исправном состоянии, функционирует в дежурном режиме. АПС сработала в штатном режиме, что подтверждается приездом пожарных расчетов в течение нескольких минут по автоматически переданному сигналу. Система оповещения об эвакуации людей при пожаре также сработала автоматически. Причина отсутствия звуковых сигналов на некоторых этажах — отключение громкоговорителей проживающими на данном этаже, что подтверждается обследованием обслуживающей организацией системы оповещения в здании после пожара. На данный момент подключение восстановлено. В кухонной зоне помещения № 504 произошло возгорание при приготовлении пищи на электроплите по вине проживающего, находившегося в комнате. Это подтверждается тем, что от накаливания варочной поверхности электроплиты прогорело дно сковороды. По факту происшествия проведено расследование. Результаты отражены в акте. Силами проживающего проведен ремонт помещения. Оборудование систем АПС-СОУЭ восстановлено. ПечатьE-mail