De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
De Minister van Economische Zaken
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
p/a De Minister van VROM, mevrouw dr. J.M. Cramer
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG

telefoon
(0224) 56 4048
fax
(0224) 56 8490
e-mail
draaisma@nrg.eu

Petten, 21 januari 2009
onze referentie ¯ K5004/09.93172 QSE/FSD/TV
uw referentie ¯
onderwerp

: Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van
de Hoge Flux Reactor met een afwijking in het reactorsysteem
ten opzichte van hetgeen vergund is in de Kernenergiewetvergunning van de HFR te Petten, kenmerk SASI2004166322
d.d. 7 januari 2005

Excellentie,
Nuclear Research and consultancy Group v.o.f, verzoekt om uw toestemming voor het
opstarten en bedrijven van de Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten met gedegradeerde
’reducers Bottom Plug Liner’ (BPL). De degradatie van de BPL, een onderdeel van het
primaire koelsysteem van de HFR, moet worden gezien als een afwijking ten opzichte
van de vigerende vergunning, omdat de degradatie niet is beschouwd in de beschrijving
van het reactorontwerp noch in de onderbouwende veiligheidsbeschouwing voor dit
onderdeel.
Bij dit verzoek treft u aan de aanvullende veiligheidsbeschouwing specifiek voor de
omstandigheid van de aanwezigheid van de gedegradeerde ’reducers BPL’ en een pakket
additionele maatregelen waarmee het veiligheidsniveau van het reactorbedrijf- dat
weliswaar een geringe teruggang kent - op ruim voldoende niveau gebracht wordt zodat
hervatting van bedrijf op een toelaatbaar veiligheidsniveau is gewaarborgd.

Uw toestemming voor het opstarten en bedrijven van de HFR in afwijking van hetgeen
vergund is, is nodig om de periode te kunnen overbruggen die benodigd is om de
noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen voor herstel van de ’reducers’, maar
zonder dat dit ten koste gaat van behandelingen van de miljoenen patii~nten die
wereldwijd afhankelijk zijn van in de HFR geproduceerde radio-isotopen.
Op dit moment is de technische staat van de ’reducers BPL’ niet optimaal, maar wel
voldoende veilig. Het voordeel van de beschikbaarheid van medische radio-isotopen uit
de HFR weegt op tegen het nadeel van een verhoogde, maar beperkte faalkans van de
’reducers BPL’. Zoals omschreven in dit verzoek en de hierbij behorende bijlagen wordt
aangetoond dat de HFR in bedrijf kan gaan met een voldoende en toelaatbaar
veiligheidsniveau.

NRG Petten
T +31 i0~224 56 a950
F +3! 101224 56 89!2
Westerduinweg 3
P O Box 25
1755 ZG Petten
The Netherlands

NRG Arnhem
T ÷3! 10~26 356 8524
F +3! i0126 356 8536
Utrechtse~*,,eg 310
P.O Box 9034
6800 ES Arnt~em
The Netherlands
Trade reg!ste,
37082135

1

Aanvrager

De aanvrager van dit verzoek is de Nuclear Research and consultancy Group,
Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Postbus 25, 1755 ZG Petten, vertegenwoordigd door
de heer R.J. Stol, Algemeen Directeur.

2

datum
21 januari 2009
onze referentie
K5004/09.93172

Vigerende vergunning

Dit schrijven betreft een verzoek om toestemming voor een afwijkende situatie in het
reactorsysteem ten opzichte van hetgeen vergund is in de vigerende integrale
Kernenergiewetvergunning van de Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG met kenmerk
SAS/2004166322 d.d. 7 januari 2005 en gewijzigd op i februari 2007 met kenmerk
SAS/DVO/2007007892 en op 11 juli 2007 met kenmerk SAS/2007066690.

3

Inhoud van ons verzoek

In afwachting van de reparatie van de ’reducers BPL’ wordt uw toestemming gevraagd
voor het volgende onderdeel:
o

Het opstarten en bedrijven van de HFR met gedegradeerde ’reducers BPL’ tot 1
maart 2010, dit in afwijking van hetgeen vergund is.

Voor bovenstaand punt volgt hier een nadere toelichting.

4

Het bedrijven van de HFR met gedegradeerde ’reducers BPL’

Er wordt toestemming gevraagd voor het opstarten en bedrijven van de HFR met
gedegradeerde ’reducers BPL’, in afwijking van de vigerende Kew-vergunning. Op grond
van een nauwgezet onderzoek en analyses, zoals beschreven in de bij dit verzoek
gevoegde ’Safety case reducers BPL’, wordt geconcludeerd dat, ondanks een verhoogde
faalkans door de degradatie van de ’reducers’, deze faalkans zich begeefl binnen veilige
marges van de reeds lopende modificaties en dat qua veiligheid het bedrijven van de
reactor binnen de grenzen blijfl die zijn vastgelegd in de voorschriften van de vigerende
vergunning.
Uw toestemming wordt gevraagd om de termijn te overbruggen die nodig is voor het
opstellen van een reparatieplan en de voorbereiding van de reparatie. Een reparatie zoals
nodig is bij HFR, is nog niet eerder elders uitgevoerd. De inschatting van technischinhoudelijke deskundigen is gebaseerd op hun ervaring opgedaan bij uitvoering van
herstelprojecten in nucleaire installaties met een vergelijkbare complexiteit. Op basis van
deze gesprekken is de benodigde tijdsduur geschat op 12 maanden. Uw toestemming voor
het opstarten en bedrijven van de HFR wordt derhalve aangevraagd met een einddatum
van 1 maart 2010. Daartoe zal een stappenplan met daarin het tijdpad voor her opstellen
van een gedetailleerd reparatieplan als aanvulling op dit verzoek worden aangeboden.
Voor de reparatie via de zogenaamde ’betonroute’ is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
Deze studie wordt hierbij aangeboden. De reparatie zelf is ingeschat op drie maanden.
Gedurende deze periode zal de HFR uit bedrijf zijn en is de verleende toestemming niet
meer nodig.

pagina 2 ~,a~-8

da~m
21januad 2009

Sinds eind augustus 2008 is de HFR niet in bedrijf. De reden hiervoor is dat tijdens een
inspectie een gasbellenspoor is waargenomen in de noord reducer van de zogenoemde
bottom-plug liner (BPL). Op basis van deze observatie heeft NRG besloten niet op te
starten voor de geplande cyclus van september 2008.

onzereferentie
K5004/09.93172

Toelichting
4.1

Aanleiding voor het verzoek

De BPL is een onderdeel van het primaire koelsysteem van de reactor en al sinds 2005
onderwerp van uitgebreide inspecties vanwege de aanwezigheid van vier deformaties in
het materiaal. Deze deformaties bevinden zich in bet uitgaande gedeelte van het
reactorvat, de zogenaamde reduceerstukken in de noord- en zuidzijde van de BPL. Dit
gedeelte van her primaire systeem bevindt zich direct onder het reactorvat.
In de hierop volgende jaren zijn de deformaties gekarakteriseerd (contour, locatie en
wanddikte) en is de ontwikkeling van de deformaties gevolgd. Deze In Service Inspecties
zijn uitgevoerd in 2006 (2x), 2007 en 2008 en hebben aangetoond dat lokaal de
wanddikte significant is afgenomen ten opzichte van de initi~ie ontwerpwaarde van 9,5
mm.
De In Service Inspectie van de HFR in augustus 2008 richtte zich dan ook specifiek op
het in kaart brengen van veranderingen in de deformaties en de wanddikte van het
materiaal ter plaatse. Er leken zich geen significante afwijkingen ten opzichte van de
inspectie van 2007 voor te doen en het opstarten van de reactor zou waarschijnlijk
volgens planning kunnen verlopen. Tot er ter plaatse van de deformaties in de noord
reducer (deformatie 2) een gasbellenspoor werd waargenomen. Het onafhankelijk
inspectiebureau Lloyd’s Register concludeerde dat het primaire systeem niet scheur- en
lekvrij kon worden opgeleverd en aan de eis voor ingebruikname van de HFR dus niet
werd voldaan.
Ten gevolge van de waarneming van het onbekende fenomeen met onduidelijke
consequenties voor de integriteit van de reducer, heeft NRG besioten de reactor niet te
starten. Er is direct begonnen met het uitvoeren van nader onderzoek en een grondige
analyse ten aanzien van de omvang, oorzaak en de consequenties van de degradatie van
de reducers. Ook het reeds in gang gezette onderzoek naar mogelijke opties voor reparatie
van de gedegradeerde ’reducers BPL’ is met hoge prioriteit voortgezet.
Na enkele maanden grondig onderzoek is duidelijk geworden dat de vervormingen en de
afname van de wanddikte her gevolg zijn van corrosie van de aluminium wanden van her
primaire systeem mogelijk versterkt door een galvanische werking tussen aluminium en
staal. Het gevolg is zwelling en een lokale doorboring van capillaire afmetingen ter
plaatse van 66n van de twee ’reducers BPL’.
In de ’safety case’ wordt als uitgangspunt genomen dater primair water kan weglekken,
maar er is de afgelopen maanden niet geconstateerd dater door de porositeit water vanuit
de ’reducers’ naar buiten lekt. De functie van de wand van de reducer is hoogstwaarschijnlijk overgenomen door harde en ondoordringbare corrosieproducten en het
omringende beton. Het proces van aantasting zal naar verwachting voortschrijden, maar is
geleidelijk van karakter.
pagina 3 van 8

~tum
21 januari 2009

De verhoogde kans op porositeit ter plaatse van de ’reducers BPL’ geeft wel aanleiding
tot een hernieuwde beschouwing van faalkansen van het reactorontwerp. De samenvatting
van deze beschouwing is vastgelegd in de bij dit verzoek behorende ’Safety case reducers
BPL’ en nader onderbouwd in de ’Probabilistic Safety Analysis’.

onze referentie
K5004/09.93172

Doordat de HFR niet beschikbaar is voor de productie van medische radio-isotopen leidt
dit tot een tekort op de isotopenmarkt en daarmee tot een geringer aantal medische
handelingen ten behoeve van diagnostiek en therapie.

4.2

Rechtvaardiging

De noodzaak voor dit verzoek ligt primair in het maatschappelijke belang van de HFR op
het gebied van de productie van medische radio-isotopen.
4.2.1 Radio-isotopen voor diagnostiek

Molybdeen wordt in de nucleaire geneeskunde op zeer grote schaal gebruikt voor
diagnostische doeleinden: in ca. 80% van alle diagnostisch nucleair-geneeskundige
behandelingen en binnen uiteenlopende medische specialisaties (cardiologie, oncologie,
neurologie, urologie etc.). NRG bedient de wereldmarkt en verzorgt ongeveer 30% van de
wereldvraag. Binnen Europa is dat een aandeel van ongeveer 60%. Het niet beschikbaar
zijn van de HFR beperkt de beschikbaarheid van medische radio-isotopen en brengt
daarmee de medische behandeling in gevaar met consequenties voor miljoenen patii~nten.
Een deel van de molybdeenproductie is door andere reactoren overgenomen, maar
desondanks kan er nog altijd niet aan de vraag naar molybdeen worden voldaan. De
huidige tekorten ten gevolge van het stilliggen van de HFR vari~ren per week en per
ziekenhuis. Gemiddeld liggen de tekorten op de wekelijkse leveringen tussen de 20 en
30%, maar ze kunnen oplopen tot wel 70%. Deze tekorten zullen toenemen indien 66n
van de andere grote producenten voor iangere tijd stilligt.
Tot 8 februari 2009 zijn de andere Europese researchreactoren in bedrijf, maar vanaf9
februari tot eindjuni zal er een verminderde productie van medische radio-isotopen zijn.
Slechts 24 dagen in deze periode zijn zowel de BR-2 in het Belgische Mol als de Osiris
reactor in Frankrijk in bedrijf, maar in vijfperiodes van in totaal 34 dagen is geen van de
Europese reactoren in bedrijf. De rest van de tijd, ongeveer 11 weken, zal slechts 1
reactor in Europa operationeel zijn.
Momenteel is er een lange onderhoudsstop gepland voor de Osiris reactor van 21 juni tot
21 oktober 2009. In deze periode zal de enige andere Europese reactor, de BR-2, slechts 4
weken voor bestralingen beschikbaar zijn. Dat betekent dat de Europese productie voor
langere tijd nagenoeg stil zal komen te liggen als de HFR niet in bedrijf komt en her
tekort groter zal zijn dan tot nu toe, aangezien zowel de BR-2 als de Osiris reactor de
afgelopen maanden wel regelmatig hebben gedraaid.
4.2.2 Radio-isotopen voor therapie

De levering van therapeutische radio-isotopen van de HFR (iridium, lutetium) is voor
ongeveer 80% voor de Europese markt en ongeveer de helft van deze leveringen is voor
de Nederlandse markt. De levering van sommige therapeutische radio-isotopen heeft de
afgelopen tijd in wisselende mate geleden onder her stilliggen van de HFR. Voor de korte
termijn kan deze productie grotendeels door andere producenten worden overgenomen,
maar is niet ideaal. Ook deze markt zal in de hierboven genoemde periode vanaf 8

pagina 4 van 8 _--

februari tot eind oktober 2009 met nog grotere problemen te maken krijgen voor enkele
zeer belangrijke producten als er weinig dekking is vanuit Europa.

datum
21 januari 2009
onze referentie
K5004/09.93172

4.2. 3 Urgentie van tekorten aan medische radio-isotopen

Het probleem van de tekorten op de wereidisotopenmarkt is onderkend door de Europese
Commissie: de Royal Society of Chemistry meldt op 14 oktober dat "the European
Commission asked the European Medicines Agency to analyse the radiopharmaceutical
shortage". Ook de medische belangenorganisaties EANM en AIPES spreken hierover hun
zorg uit. In een recent gepubliceerd rapport van AIPES getiteld "Report on Molybdenum99 Production for Nuclear Medicine - 2010-2020" wordt aangegeven dat:
... "The radionuclides supply for nuclear medicine is crucially dependent on an
unsustainably low number of production reactors and processing facilities in Europe,
North America, South-Africa and Asia/Pacific. Worldwide only five (5) reactors are able
to produce radionuclides on an industrial scale for medical purposes: NRU in Canada,
HFR in The Netherlands, SAFARI-I in South Africa, BR2 in Belgium, OSIRIS in
France. A few additional research reactors meet local or regional requirements and can
act as backups for world markets on a case by case basis. (...) Unscheduled stoppages of
production reactors are becoming more frequent and last for longer. As a result, supply
problems for radionuclides have become more common and more acute since a few years.
A severe shortage of production capacity of radionuclides is currently hitting the
European nuclear medicine community, as well as globally." (einde citaat)
Eind januari 2009 zal de OECD-NEA een ’high-level meeting’ wijden aan deze
problematiek betreffende de tekorten aan medische radio-isotopen.
4.2. 4 Continu’(teit van NRG

Naast het belang voor de gezondheidszorg door het buiten gebruik zijn van de HFR, is het
voortbestaan van NRG zelf in het geding. Het verlies in omzet door het uit bedrijfzijn
van de HFR is slechts voor een beperkte tijd te dragen. AIs NRG failliet gaat en dus
faciliteiten als de HFR en de Molybdenum Production Facility (MPF) buiten bedrijf
gesteld worden, betekent dit niet alleen een direct verlies van zo’n vijf- tot zeshonderd
arbeidsplaatsen bij NRG en Covidien, maar ook een definitiefverlies van
isotopenproductie en het verdwijnen van nucleaire kennis en kennisinfrastructuur voor
Nederland. Dit heeft grote consequenties voor de vooraanstaande positie van Nederland
op het gebied van de nucleaire geneeskunde en innovatie van pati~ntbehandelingen. In de
ontwikkeling van nieuwe producten voor therapie zal een vertraging optreden en een
aantal bestaande producten voor de behandeling van kankerpatii~nten zal mogelijk van de
markt verdwijnen.

4.3

Veiligheidsbeschouwing

Het bij dit verzoek gevoegde document ’Safety case reducers BPL’ is een overkoepelend
document voor een aantal onderbouwende documenten. Deze onderbouwende
documenten worden meegestuurd ten behoeve van de beoordeling van ons verzoek.
In de ’safety case’ worden de oorzaak van de degradatie, de veiligheidsfilosofie, de
risicoanalyse, de veiligheidsanalyse, de radiologische consequenties en de
beheersmaatregelen beschreven.
pagina 5 Van 8 ’
_.

datum
21 januari 2009

Geconcludeerd kan worden dat het optreden van breuk ter plaatse van de ’reducers BPL’
(de ’Reducer LOCA’, met LOCA = ’loss of coolant’, oftewel verlies van koelmiddel uit
her primaire systeem) valt binnen de veiligheidsgrenzen van de BPL LOCA. Deze BPL
LOCA is een gepostuleerde begingebeurtenis voor een reactorongeval en als zodanig
onderdeel van de vigerende Kew-vergunning van de HFR. In die zin blijft de integrale
risicoanalyse van de HFR geldig, dat wil zeggen her individuele risico voor leden van de
bevolking ten gevolge van (buiten)ontwerpongevallen lager blijfl dan 10-6 perjaar.

onze referentie
K5004/09.93172

Er zijn drie potenti~le faalmechanismen (verdere plastische vervorming, verdere afname
wanddikte en scheurvorming / scheurgroei) vastgesteld die met vermoeiing als mogelijk
additioneel mechanisme tot verlies van primair water kunnen leiden en daarmee een
risico voor het koelen van de reactorkern kunnen vormen. Met een geschatte frequentie
van optreden 0,5 perjaar (kans van 1 op 2) resulteert een ’Reducer LOCA’ in een
additionele kernbeschadigingsfrequentie van 2,1-10.7 perjaar. De kernbeschadigingsfrequentie in de huidige staat van het modificatieproces bedraagt 4,2-10.6 perjaar (1
januari 2009). Door de gedegradeerde ’reducers’ wordt deze frequentie dus met ca. 5%
verhoogd. Bij het verlenen van de Kew-vergunning in januari 2005 bedroeg de
kernbeschadigingsfrequentie 6,9.10.5 perjaar (volledige HEU-kern) en als alle
modificaties zijn uitgevoerd zal deze frequentie 1,9-10.6 perjaar bedragen.
Geconcludeerd wordt dat opstarten met gedegradeerde ’reducers BPL’ en daarmee de
tijdelijke introductie van een verhoogde faalkans binnen de marges van de
kernbeschadigingsfrequenties van her modificatietraject valt.
De dosisconsequenties van een gepostuleerd iek van 500 liter primair water per 24 uur
zijn door de aanwezigheid van diverse opvangsystemen voor lekwater zeer beperkt en
bedragen voor de acterende radiologische werkers hoogstens enkele tientallen
microsieverts per persoon. Lozinglimieten voor radioactieve stoffen in water en iucht
worden niet overschreden.
Hoewel niet kan worden voorspeld wanneer verdergaande degradatie een detecteerbaar
lek tot gevolg zal hebben, is geconcludeerd dat de degradatie langzaam en geleidelijk gaat
en dat dit niet zal leiden tot een plotseling ofeen grootschalig falen van de ’reducers
BPL’. De degradatie is tot nu toe beperkt gebleven tot vier gebieden.
Omdat niet uitgesloten kan worden dat tijdens gecontinueerd bedrijf meer porositeit kan
ontstaan, worden technische, procedurele en organisatorische maatregelen genomen
(nader beschreven in 4.4) om dit te detecteren, te monitoren en te beheersen. De reactor
zal uit bedrijf worden genomen zodra een detecteerbare hoeveelheid primair lekwater
afkomstig van de ’reducers’ wordt vastgesteld.
Uitgangspunt is en blijft dat de NRG geen onveilige reactor opstart. Met de ’safety case’
wordt aangetoond dat de HFR binnen de daarvoor geldende grenswaarden van de
veiligheidsrisico’s kan worden opgestart en bedreven en dat aanvullende maatregelen
deze veiligheid waarborgen.

pagina 6 van 8

da~m
21janua~ 2009

Aanvullende maatregelen

4.4

Er zijndrie mogelijke lekpaden voor primair water ge’~’dentificeerd bij onverhoopt falen
van de ’reducers":
1. Via de mantelpijpen rondom de leidingen van het primaire systeem na ’reducers’;
2. Langs de ’reducers’ via de BPL en/ofvia het beton naar de ’sub pile room’ onder
de BPL;
Langs de ’reducers’ en/ofdoor het beton naar het verzameltankje voor lekwater
.
uit het bassin.
Lekpad 1 wordt door de aanvullende maatregelen afgesloten. Voor lekpaden 2 en 3 is al
een aantal bestaande detectiesystemen aanwezig, omdat bij regulier bedrijf(en daarmee
onderdeel van het reactorontwerp) secundair water uit het bassin wegvloeit en uiteindelijk
ook in ’sub pile room’ wordt opgevangen.
De aanvullende maatregelen zijn er op afgestemd dat onverhoopte lekkage uit de
’ reducers’ tij dig wordt gedetecteerd, gemonitord, beheerst en gemitigeerd.
De aanvullende technische, procedurele en organisatorische maatregelen zijn:
-

-

-

afsluiten van de manteldroog leidingen bij de primaire uitlaten;
installatie van een iekdetectiesysteem in het mantelpijpdroogsysteem;
installatie van een activiteitsmeetsysteem op de iucht afvoerleidingen van het
mantelpijpdroogsysteem;
het plaatsen van automatische kleppen en stromingsbeperkingen in de toe- en
afvoerleidingen van het mantelpijpdroogsysteem;
her luchttechnisch isoleren van de ’sub pile room’;
evaluatie van her pre-alarm op de gasmonitor;
installatie van een counter/timer op het starten van de ’hot-drain’-pomp ten
behoeve van lekdetectie;
installatie van een activiteitsmeetsysteem op de ’off-gas’-leiding van de
verzameltank van bassinlekwater;
installatie van een activiteitsmeetsysteem op de verzameltank van bassinlekwater;
installatie van een counter/timer op het openen van de kleppen van de
verzameltank van bassinlekwater;
het geven van extra instructie en de gebruikelijke training van de reactorbedrijfswacht; hiermee worden de aanvullende technische maatregelen en procedures
onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering;
het na zes maanden uitvoeren van een uitgebreide tussentijdse inspectie van de
’reducers’ (contour, Iocatie en wanddikte); hieraan voorafgaande worden criteria
vastgelegd om met een mogelijk beperkt gebleven uitbreiding van de deformaties
opnieuw in bedrijfte gaan.

De maatregelen zijn in meer detail beschreven in de ’safety case’ en de onderbouwende
documenten.
De aanvullende voorwaarden en procedures voor reactorbedrijfworden separaat als
aanvulling op dit verzoek worden aangeboden.
Als aan de overeengekomen voorwaarden voor bedrijf niet wordt voldaan, zal de reactor
worden afgeschakeld.

onze referentie
K5004/09.93172

datum
21 januari 2009
onze referentie
K5004/09.93172

5

Conclusie

Wij zijn van mening dat op grond van de veiligheidsbeschouwing en door implementatie
van de genoemde extra veiligheidsmaatregelen de HFR opgestart en bedreven kan
worden met behoud van een toelaatbaar veiligheidsniveau, dit in afwachting van de
reparatie van de ’reducers BPL’. Het additionele risico op falen van het primaire systeem
is qua risico’s voor gezondheid van medewerkers en omwonenden zeer beperkt en weegt
niet op tegen de voordelen voor de volksgezondheid wereldwijd door de beschikbaarheid
van medische radio-isotopen.
Op basis van deze aanvraag en de bijlagen verzoeken wij om uw toestemming voor het
opstarten en bedrijven van de Hoge Flux Reactor met een afwijking in het reactorsysteem
ten opzichte van hetgeen vergund is in de vigerende Kemenergiewetvergunning tot
uiterlijk 1 maart 2010. Wij vragen om uw toestemming zo spoedig mogelijk doch in ieder
geval voor 8 februari 2009 te verlenen, omdat vanaf die datum de productie van medische
radio-isotopen sterk zal.verminderen.

Hoog....~.___...~achtend,

R.J. Stol
Algemeen Directe

Bijlagen:

- J.F. Offerein, R. Klein Meulekamp: Safety Case Reducers BPL, Interim
Solution, 25068/09.92807 revisie E, 20 January 2009
- J. Schuller: PSA Bottom Plug Reducer, 25179/08.92646 revisie D, 19
January 2009
- F. Wijtsma: Definitieve reparatie van BPL-reducers, Haalbaarheidstudie
"betonroute", 25079/08.92828 revisie B, 9 januari 2009