De kwaliteit van het drinkwater in
Nederland in 2014

Datum
Status

5 november 2015
Definitief

Colofon

Inspectie Leefomgeving en Transport
Wonen, Water en Producten
Graadt van Roggenweg 500 Utrecht

pagina 2 van 17

Colofon—2
1

Conclusie—4

2

Inleiding—5

3
3.1
3.2

Normoverschrijdingen in drinkwater—6
Normoverschrijdingen bij reguliere monstername—6
Normoverschrijdingen na werkzaamheden—10

Bijlage A

Parameters en normen drinkwater—11

Bijlage B

Normoverschrijdingen bij reguliere monstername—13

Bijlage C

Normoverschrijdingen na werkzaamheden—16

pagina 3 van 17

1 Conclusie

In het rapport ‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2014’ geeft de ILT
een oordeel of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen. Het
rapport is gebaseerd op de gerapporteerde resultaten van de controles van de
drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven in 2014.
De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit voor het bewaken
van de drinkwaterkwaliteit. De kwaliteit wordt gemeten na de laatste zuiveringsstap
en op verschillende plaatsen in het distributienetwerk, en soms voor een aantal
parameters ook bij de klant thuis.
De normen voor de kwaliteit van het drinkwater liggen vast in het Drinkwaterbesluit.
Er wordt een beperkt aantal normoverschrijdingen gemeten. Bij 99,9% van de meer
dan een half miljoen metingen die worden uitgevoerd, blijkt dat het drinkwater
voldoet aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen
incidenteel van karakter. De drinkwaterbedrijven pakken de incidenten effectief aan.
De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het
drinkwater goed na. Gewaarborgd is dat het drinkwater in Nederland vrijwel altijd
voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

pagina 4 van 17

2 Inleiding

In dit rapport geeft de ILT een oordeel of het drinkwater in Nederland voldoet aan
de gestelde normen. Het oordeel is gebaseerd op de controles van de
drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven in 2014.
Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van
bepalingen in de Drinkwaterwet en de daaronder vallende regelingen. Het betreft
toezicht op de winning, zuivering en distributie van drinkwater door
drinkwaterbedrijven en (eigenaren van) eigen winningen. De ILT is onderdeel van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Drinkwaterbedrijven
Nederland kent tien drinkwaterbedrijven: Waterbedrijf Groningen (WBG),
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), PWN, Waternet, Dunea, Evides, Oasen,
Vitens, Brabant Water, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).
Zij zorgen voor schoon en veilig water uit de kraan. Dat doen ze door grond- en/of
oppervlaktewater te winnen, te zuiveren en via een leidingnet aan de klant te
leveren. De drinkwaterbedrijven in Nederland produceren jaarlijks meer dan
1 miljard m3 drinkwater.
Drinkwaterwet
De Drinkwaterwet (Dww) en onderliggende regelgeving reguleert ondermeer de
productie en distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven. In de wet zijn
regels opgenomen over kwaliteit, leveringszekerheid en bedrijfsvoering.
In het Drinkwaterbesluit (Dwb) en de bijbehorende Drinkwaterregeling zijn de
normen voor de kwaliteit van drinkwater voor menselijke consumptie opgenomen.
Deze zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn. De kwaliteitsnormen zijn
onderverdeeld in drie verschillende categorieën van parameters; microbiologische-,
chemische- en indicatorparameters.
Meetprogramma
Alle drinkwaterbedrijven voeren een meetprogramma uit ter controle van de
kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het aantal metingen is gekoppeld aan de
hoeveelheid drinkwater die dagelijks wordt geproduceerd of gedistribueerd binnen
een leveringsgebied. De drinkwaterbedrijven rapporteren de resultaten van het
meetprogramma aan de ILT. Het RIVM verzamelt en bewerkt deze resultaten voor
de ILT. Hiervoor wordt het programma Registratieopgaven van drinkwaterbedrijven
(REWAB) gebruikt.
Eigen winningen
Ook eigenaren van collectieve watervoorzieningen en zelfstandige collectieve
watervoorzieningen (eigen winningen) moeten een meetprogramma uitvoeren. De
ILT houdt toezicht op de kwaliteit van het drinkwater dat eigenaren bij zelfstandige
collectieve watervoorzieningen winnen. Eigen winning is echter geen onderdeel van
deze rapportage.

pagina 5 van 17

3 Normoverschrijdingen in drinkwater

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit
door de drinkwaterbedrijven. De drinkwaterbedrijven hebben gezamenlijk 676.249
metingen uitgevoerd na de laatste zuiveringsstap (af pompstation) en in het
distributienetwerk (soms bij de klant thuis), waarvan 541.533 metingen van
wettelijk verplichte parameters. Bij meting blijkt dat drinkwater in 99,9% van de
gevallen voldoet aan de gestelde normen.
Het aantal metingen dat de drinkwaterbedrijven minimaal moet uitvoeren is
wettelijk bepaald en is vastgelegd in een door de ILT per bedrijf goedgekeurd
meetprogramma. Daarbij geconstateerde normoverschrijdingen zijn vermeld in
paragraaf 3.1 en in bijlage B.
De drinkwaterbedrijven meten meer dan de standaardlijst met parameters. Dit doen
ze voor het monitoren van nieuwe stoffen, onderzoeksmetingen of het monitoren
van een bodemverontreiniging in de buurt van de bron. Hiermee bewaken de
drinkwaterbedrijven de kwaliteit van de grondstof (grond- of oppervlaktewater).
Tevens doen de drinkwaterbedrijven metingen na werkzaamheden. Daarbij
geconstateerde normoverschrijdingen zijn vermeld in paragraaf 3.2 en in bijlage C.
3.1 Normoverschrijdingen bij reguliere monstername
Deze paragraaf richt zich op de normoverschrijdingen, gemeten bij uitvoering van
het meetprogramma, en de maatregelen die daarop volgend door
drinkwaterbedrijven zijn genomen. Er zijn door de drinkwaterbedrijven 519
normoverschrijdingen gemeten. Ten opzichte van 2013 zijn er 74 overschrijdingen
meer gerapporteerd, hoofdzakelijk van indicatorparameters.
Bij 0,10% van de analyses wordt een normoverschrijding gemeten. Hoofdzakelijk
van microbiologische- en indicatorparameters. De drinkwaterbedrijven reageren
adequaat op de normoverschrijdingen en nemen de juiste maatregelen. De ILT ziet
hierop toe.
Tabel 1. Metingen vs normoverschrijdingen per groep van parameters.
Parameter
Microbiologische parameters

Aantal
Aantal over% overMetingen
schrijdingen
schrijdingen
52.367
52
0,10%

Chemische parameters

106.460

25

0,02%

Indicatorparameters

382.706

442

0,12%

Totaal

541.533

519

0,10%

Microbiologische parameters
Er zijn 52 normoverschrijdingen van microbiologische parameters gerapporteerd,
waarvan 33 van Legionella. Microbiologische verontreinigingen kunnen
ziekteverschijnselen veroorzaken.
In het geval van microbiologische verontreinigingen worden bedrijftechnische
maatregelen genomen, zoals spuien of spoelen en evt. desinfecteren, om de
verontreiniging ongedaan te maken. En er worden herhalingmonsters genomen. In
alle gevallen is in het herhalingmonster de verontreiniging niet meer aangetoond.
Een overschrijding van de Legionellanorm is 33 maal aangetoond in het
distributienet, meestal na monsterneming in de binneninstallatie van de klant.
pagina 6 van 17

De betreffende klant is door het drinkwaterbedrijf geïnformeerd over (door de klant)
te nemen maatregelen om de normoverschrijding ongedaan te maken.
Eenmalig is legionella op een productielocatie aangetoond. Oorzaak ligt
waarschijnlijk in de ingebruikname van een nieuw koolfilter. In het
herhalingsmonster is legionella niet meer aangetoond.
Tabel 2. Maatregelen bij normoverschrijding microbiologische parameters.
Parameter
Enterococcen

Aantal overschrijdingen
4

Maatregel
Herhalingsmonster: Enterococcen niet aangetoond.

Escherichia coli

15

Herhalingsmonster: E. coli niet aangetoond.

Legionella*

33

Oorzaak binneninstallatie, bewoners geïnformeerd
(32). Productielocatie, oorzaak koolfilter (1).

Totaal

52

* Norm voor Legionella staat in Hst 4. Dwb

Chemische parameters
Drinkwater wordt ingevolge tabel II uit het Dwb op 29 chemische parameters
gecontroleerd. Van 3 chemische parameters zijn 25 normoverschrijdingen
gerapporteerd.
Nitriet is op twee locaties éénmalig boven de norm gemeten. Er zijn geen
maatregelen genomen, omdat in het herhalingmonster geen overschrijding meer
werd aangetoond.
Nikkel is op één productielocatie 15 maal gemeten boven de norm. Ook in 2013 zijn
op deze locatie normoverschrijdingen van deze stof gerapporteerd. De constatering
heeft geleid tot verhoging van de meetfrequentie en ingebruikname van een nieuwe
zuiveringsinstallatie. Sinds de nieuwe zuiveringsinstallatie volledig in gebruik is, is er
geen normoverschrijding gerapporteerd.
Vinylchloride is op één productielocatie acht keer gemeten boven de norm. Ook in
2013 zijn op deze locatie normoverschrijdingen van deze stof gerapporteerd. Het
betreffen kleine normoverschrijdingen in het reine water, het water na de laatste
zuiveringsstap. In het distributienet wordt de overschrijding niet gemeten.
Desalniettemin wordt door het drinkwaterbedrijf – naar verwachting in 2016 – een
structurele oplossing van het probleem geïmplementeerd.
Tabel 3. Maatregelen bij normoverschrijding chemische parameters.
Parameter
Nikkel

Aantal overschrijdingen
15

Maatregel

Nitriet

2

Geen, eenmalige overschrijding.

Vinylchloride

8

Grondwaterverontreiniging, niet aangetoond in
distributienet. In 2016 implementatie structurele
oplossing.

Totaal

25

Verhogen meetfrequentie en aanpassen zuivering.

Indicatorparameters
Er zijn 442 normoverschrijdingen gerapporteerd van indicatorparameters. Deze
normoverschrijdingen vormen geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar
geven aan dat er onvolkomenheden zijn bij de productie of de distributie van
drinkwater. Er zijn drie typen indicatorparameter; bedrijfstechnische parameters,
organoleptische en esthetische parameters en signaleringsparameters.
pagina 7 van 17

Bedrijfstechnische parameters
Voor de bedrijfstechnische parameters zijn 295 normoverschrijdingen
gerapporteerd. 60% van de normoverschrijding van de bedrijfstechnische
parameters betreft de parameter Aeromonas. Aeromonas is een bacterie die zich in
het leidingnet kan vermeerderen en een indicator is voor nagroei. Nagroei van
micro-organismen in de distributiesystemen is ongewenst, omdat daarbij ook
vermeerdering van ziekteverwekkende micro-organismen kan optreden. In de
bedrijfstak is continue aandacht voor deze kwestie, maar er is nog geen oplossing
gevonden.
De norm voor bacteriën van de coligroep is 22 keer overschreden en op 5 locaties
zijn (sporen van) Clostridium perfringens gemeten. Dit kan duiden op een
hygiënisch ongewenste situatie. Er zijn bedrijfstechnische maatregelen genomen.
Waterstofcarbonaat wordt op 2 locaties regelmatig in een te lage concentratie
gemeten. De oorzaak ligt in de natuurlijke samenstelling van de grondstof. Het is
niet noodzakelijk om maatregelen te nemen.
Op een aantal locaties wordt incidenteel een onderschrijding van de Saturatie Index
gerapporteerd. De parameter Saturatie Index (SI) is een maat voor de agressiviteit
van het water ten opzichte van het leidingmateriaal. In de EU-richtlijn is deze
parameter niet opgenomen, maar wel in het Drinkwaterbesluit. Ook hier ligt de
oorzaak bij de samenstelling van de grondstof. Er zijn bedrijfstechnische
maatregelen genomen.
Tabel 4. Maatregelen bij normoverschrijding bedrijfstechnische parameters.
Parameter
Aeromonas

Aantal overschrijdingen
177

Maatregel
Indicator voor nagroei, normoverschrijding meestal
incidenteel, structureel in 2 gebieden.

Ammonium

2

Geen, eenmalige overschrijding.

Bacteriën van
de coligroep

22

Herhalingsmonster meestal in orde. Er zijn
bedrijftechnische maatregelen genomen.

Clostridium
perfringens

5

Herhalingsmonster in orde. Er zijn bedrijftechnische
maatregelen genomen.

Saturatie Index

20

Er zijn bedrijfstechnische maatregelen genomen.

Temperatuur

3

Geen, eenmalige overschrijding.

Totale hardheid

8

Centrale ontharding, oorzaak mogelijk particuliere
onthardingsapparatuur.

Waterstofcarbonaat

47

Geen. Aanwezig in grondstof.

Zuurgraad

8

Geen. Locatie wordt op termijn gesloten.

Zuurstof

3

Aanpassen zuivering.

Totaal

295

Organoleptische en esthetische parameters
Er zijn 120 normoverschrijdingen van organoleptische en esthetische parameters.
Dit zijn parameters die geen direct effect op de gezondheid hebben, maar wel
kunnen zorgen voor klachten van klanten.
Bij meting van geur, kleur en smaak constateerden de drinkwaterbedrijven 30
afwijkingen van de gewenste kwaliteit. De herhalingsmonsters waren in orde en een
oorzaak werd niet gevonden.
pagina 8 van 17

De norm m.b.t. de troebelingsgraad is 29 maal overschreden. Het betreft over het
algemeen incidentele overschrijdingen, waarbij bedrijfstechnische maatregelen zijn
genomen.
Op één productielocatie wordt structureel een normoverschrijding gemeten voor de
parameter Mangaan. Dit is ook in 2013 gerapporteerd. Mangaan is niet schadelijk
voor de gezondheid, maar zorgt voor zogenaamd bruin water. In 2021 zal deze
productielocatie geheel worden gesloten.
Tabel 5. Maatregelen bij organoleptische en esthetische parameters.
Parameter
Geur

Aantal overschrijdingen
18

Maatregel

IJzer

7

Er worden bedrijfstechnische maatregelen
genomen.

Kleurintensiteit

1

Geen

Mangaan

54

Geen. Locatie wordt op termijn gesloten.

Smaak

11

Geen

Troebelingsgraad

29

Er worden bedrijfstechnische maatregelen
genomen.

Totaal

120

Geen

Signaleringsparameters
Op 5 locaties zijn 27 normoverschrijdingen van signaleringsparameters
gerapporteerd. Deze waarden zijn hoger dan de signaleringswaarde van 1 µg/l.
Het betreffen (nog) niet genormeerde overige antropogene stoffen; stoffen die door
menselijk handelen in het milieu zijn gekomen.
Signaleringsparameters zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke
verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten, wordt
de ILT geïnformeerd, die beoordeelt of er al dan niet een risico is voor de
volksgezondheid. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de
bron te bewaken. In dit geval betreft het stoffen waar al langer van bekend is dat ze
lokaal in de bron voorkomen. De gemeten waarden liggen veel lager dan de
richtlijnwaarden van de WHO en RIVM. De ILT heeft dan ook geoordeeld dat de
overschrijdingen geen risico opleveren voor de gezondheid, en dat het
drinkwaterbedrijf geen maatregelen hoeft te nemen.
Tabel 6. Oorzaken en maatregelen bij signaleringsparameters.
Parameter

Aantal overschrijdingen

Maatregel

Dioxaan (1,4-)

6

Geen

EDTA

21

Geen

Totaal

27

pagina 9 van 17

3.2 Normoverschrijdingen na werkzaamheden
Na werkzaamheden, klachten van klanten of incidenten nemen de
drinkwaterbedrijven monsters om de drinkwaterkwaliteit te controleren. De
resultaten van de metingen zijn niet opgenomen in het reguliere meetprogramma.
Eventuele normoverschrijdingen worden aan de ILT gemeld. In 2014 zijn in dit kader
125 normoverschrijdingen gemeld. Het betreft in 87% van de gevallen
normoverschrijdingen na werkzaamheden aan het distributienet door
drinkwaterbedrijven, zoals het vervangen van leidingen en reparaties of in verband
met leidingbreuken en lekkages.
In 95% van de gevallen betreft het microbiologische verontreinigingen die
na spuien/spoelen (en evt. desinfecteren) bij herbemonstering niet meer worden
waargenomen door de drinkwaterbedrijven. In 76 gevallen is preventief een
kookadvies gegeven. In 22 gevallen zijn andere maatregelen genomen om de
normoverschrijding weg te nemen. In alle gevallen is door de ILT een inspectie
uitgevoerd om na te gaan of de juiste maatregelen zijn genomen.
Tabel 7. Maatregelen bij normoverschrijdingen na werkzaamheden.
Parameter

Aantal overschrijdingen

Maatregel

Microbiologische parameters
E-coli en/of
Enterococcen

71

spuien/spoelen (67), plus desinfecteren (2), plus
kookadvies (67), anders (4)

Legionella

2

spuien/spoelen (1), anders (1)

PAK (som)

1

spuien/spoelen (1)

Vinylchloride

1

anders (1)

Bacterien van de
Coli-groep

46

spuien/spoelen (33), plus kookadvies (9), anders
(13)

Zuurgraad

2

spuien/spoelen (1), anders (1)

Troebelingsgraad

1

anders (1)

Tolueen/Xyleen

1

anders (1)

Chemische parameters

Indicator parameters

Totaal

125

pagina 10 van 17

Bijlage A Parameters en normen drinkwater

Parameter
Acrylamide
Aeromonas (bij 30 °C)
Aluminium
Ammonium
Antimoon
AOX
Aromatische aminen
Arseen
Bacteriën van de coligroep
Bacteriofagen
Benzeen
Benzo(a)pyreen
Boor
Bromaat
Bromaat (bij desinfectie, bij 90 percentiel)
Bromaat (bij desinfectie, max.)
Cadmium
Campylobacter
Chloride (jaargem.)
Chroom
Clostridium perfringens (incl. sporen)
Cryptosporidium
Cyaniden (totaal)
Dichloorethaan (1,2-)
Diglyme(n)
DOC/TOC
Enterococcen
Epichloorhydrine
Escherichia coli
Ethyl tert-butyl ether (ETBE)
Fenolen (chloor-)
Fluoride
Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen
Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen
Geleidingsvermogen (bij 20 °C)
Geur
Giardia
Hardheid (totaal, bij ontharding)
IJzer
Kleur
Koloniegetal bij 22 °C (jaargem.)
Koper
Kwik
Legionella
Lood
Mangaan
Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Monocyclische koolwaterstoffen/aromaten
N- nitrosodimethylamine (NDMA)
Natrium (jaargem.)
Natrium (max.)
Nikkel
Nitraat
Nitriet
Overige antropogene stoffen
Oxideerbaarheid ipv DOC/TOC (O2/KMnO4)
Pesticiden (individueel)
Pesticiden (som)
Pesticiden (aldrin, dieldrin, heptachloor en
heptachloorepoxide)
Polychloorbifenylen (PCBs, individueel)
Polychloorbifenylen (PCBs, som)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Radioactiviteit Indicatieve dosis (totaal)

Tabel Max.
Eenheid
Dwb
waarde
II.
0,1 µg/l
IIIa.
1000 kve/100 ml
IIIb.
200 µg/l
IIIa.
0,2 mg/l
II.
5 µg/l
IIIc.
- µmol/l
IIIc.
1 µg/l
II.
10 µg/l
IIIa.
0 kve/100 ml
I.
* pve/l
II.
1 µg/l
II.
0,01 µg/l
II.
0,5 mg/l
II.
1 µg/l
II.
5 µg/l
II.
10 µg/l
II.
5 µg/l
I.
*
IIIa.
150 mg/l
II.
50 µg/l
IIIa.
0 kve/100 ml
I.
*
II.
50 µg/l
II.
3 µg/l
IIIc.
1 µg/l
IIIa.
stabiel mg/l
I.
0 kve/100 ml
II.
0,1 µg/l
I.
0 kve/100 ml
IIIc.
1 µg/l
IIIc.
1 µg/l
II.
1 mg/l
IIIc.
1 µg/l
IIIc.
1 µg/l
IIIa.
125 mS/m
IIIb.
kwalitatief
I.
*
IIIa.
> 1 mmol/l
IIIb.
200 µg/l
IIIb.
20 mg/l
IIIa.
100 kve/ml
II.
2 mg/l
II.
1 µg/l
H4
100 kve/l
II.
10 µg/l
IIIb.
50 µg/l
IIIc.
1 µg/l
IIIc.
1 µg/l
II.
12 ng/l
IIIb.
150 mg/l
IIIb.
200 mg/l
II.
20 µg/l
II.
50 mg/l
II.
0,1 mg/l
IIIc.
1 µg/l
IIIa.
5 mg/l
II.
0,1 µg/l
II.
0,5 µg/l
II.
0,03 µg/l
II.
II.
II.
IIIa.

pagina 11 van 17

0,1 µg/l
0,5 µg/l
0,1 µg/l
0,1 mSv/j

Parameter

Tabel Max.
Eenheid
Dwb
waarde
Radioactiviteit Totale ß
IIIa.
1 Bq/l
Radioactiviteit Totale α
IIIa.
0,1 Bq/l
Radioactiviteit Tritium
IIIa.
100 Bq/l
Saturatie Index (SI) (jaargem.)
IIIa.
> –0,2 pH
Seleen
II.
10 µg/l
Smaak
IIIb.
kwalitatief
Sulfaat
IIIb.
150 mg/l
Temperatuur
IIIa.
25 °C
Tetra- en trichlooretheen (som)
II.
10 µg/l
Trihalomethanen (som, bij desinfectie)
II.
25 µg/l
Troebelingsgraad
IIIb.
kwalitatief
Troebelingsgraad (af pomp)
IIIb.
1 FTE
Troebelingsgraad (tap)
IIIb.
4 FTE
Vinylchloride
II.
0,1 µg/l
Virussen (entero-)
I.
*
Vrij chloor (bij desinfectie mijnbouw)
IIIa.
0,1-0,3 mg/l
Waterstofcarbonaat
IIIa.
> 60 mg/l
Zink
IIIb.
3 mg/l
Zuurgraad
IIIa.
7,0- 9,5 pH
Zuurstof
IIIa.
>2 mg/l
* Drinkwaterbedrijf moet grenswaarde op grond van risicoanalyse vaststellen,
uitgaand van maximaal 1 infectie/10.000 personen/jaar

pagina 12 van 17

Bijlage B Normoverschrijdingen bij reguliere monstername

Locatie
BW
Helmond
Macharen
Schijf
Tilburg
Veghel
Dunea
DZH-Noord
DZH-Zuid
DZH-Zuid
DZH-Zuid
Katwijk
Monster
Scheveningen
Evides
Baanhoek
Baanhoek
Berenplaat
Berenplaat
Berenplaat
Berenplaat
Berenplaat
Goeree-Overflakkee
Kralingen
Kralingen
Kralingen
Kralingen
Midden-Zeeland
Midden-Zeeland
Midden-Zeeland
Tholen/Halsteren
OASEN
De Laak
Gouda
Gouda
Kamerik
Lekkerkerk
Lekkerkerk
Nieuw Lekkerland - De Put
Nieuw Lekkerland - De Put
Nieuw-Lekkerland
Zwijndrecht
PWN
Andijk
Andijk
Andijk
Bergen
Bergen
Heemskerk
Heemskerk
Hoofddorp
Laarderhoogt
Laarderhoogt
Vitens
Ameland, Hollum
Amersfoort - Berg
Amersfoort - Hogeweg
Amersfoort Berg
Archemerberg
Archemerberg
Beerschoten
Beerschoten
Beerschoten

Meetpunt

Parameter

Tabel Aantal
Hoogste Eenheid
DWB overschr. meting

Distributie
Distributie
Rein
Distributie
Distributie

Legionella
Aeromonas
Troebelingsgraad
Escherichia coli
Legionella

H4
IIIa
IIIb
I
H4

1
2
1
1
1

100 kve/l
2800 kve/100 ml
2,7 FTE
9 kve/100 ml
100 kve/l

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Rein
Rein
Rein

Temperatuur
Aeromonas
Escherichia coli
Legionella
EDTA
EDTA
EDTA

IIIa
IIIa
I
H4
IIIc
IIIc
IIIc

1
2
3
3
4
4
13

25,4 °C
1600 kve/100 ml
4 kve/100 ml
4700 kve/l
6,3 µg/l
8,6 µg/l
7,4 µg/l

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Rein
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

Aeromonas
Temperatuur
Aeromonas
Bacteriën coligroep
Enterococcen
Escherichia coli
IJzer
Aeromonas
Aeromonas
Escherichia coli
IJzer
Troebelingsgraad
IJzer
Troebelingsgraad
Zuurstof
Aeromonas

IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
I
I
IIIb
IIIa
IIIa
I
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb
IIIa
IIIa

2
1
8
1
1
1
3
4
5
2
1
2
1
1
1
4

3800 kve/100 ml
26,4 °C
12000 kve/100 ml
2 kve/100 ml
1 kve/100 ml
1 kve/100 ml
670 µg/l Fe
4500 kve/100 ml
8500 kve/100 ml
1 kve/100 ml
440 µg/l Fe
7 FTE
220 µg/l Fe
5,5 FTE
11 mg/l O2
4600 kve/100 ml

Rein
Distributie
Distributie
Distributie
Rein
Distributie
Rein
Rein
Distributie
Distributie

Clostridium perfringens
Aeromonas
Bacteriën coligroep
Aeromonas
1,4-Dioxaan
Enterococcen
1,4-Dioxaan
Legionella
Bacteriën coligroep
Aeromonas

IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIc
I
IIIc
H4
IIIa
IIIa

2
1
1
1
5
1
1
1
1
3

1 kve/100 ml
3000 kve/100 ml
240 kve/100 ml
1200 kve/100 ml
1,3 µg/l
1 kve/100 ml
1,3 µg/l
300 kve/l
1 kve/100 ml
3000 kve/100 ml

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

Aeromonas
Escherichia coli
Legionella
Aeromonas
Legionella
Aeromonas
Legionella
Legionella
Aeromonas
Legionella

IIIa
I
H4
IIIa
H4
IIIa
H4
H4
IIIa
H4

33
1
4
2
2
4
1
1
2
2

10000 kve/100 ml
1 kve/100 ml
400 kve/l
1600 kve/100 ml
1900 kve/l
2200 kve/100 ml
500 kve/l
400 kve/l
2000 kve/100 ml
1800 kve/l

Distributie
Rein
Rein
Distributie
Distributie
Distributie
Rein
Distributie
Rein

Aeromonas
Saturatie-index
Saturatie-index
Saturatie-index
Aeromonas
IJzer
Vinylchloride
Enterococcen
Saturatie-index

IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIb
II
I
IIIa

3
1
1
1
1
1
8
1
1

3000 kve/100 ml
-0,22 SI
-0,05 SI
0,14 SI
1600 kve/100 ml
230 µg/l Fe
0,13 µg/l
2 kve/100 ml
0,06 SI

pagina 13 van 17

Locatie

Meetpunt

Bilthoven
Distributie
Boele
Distributie
Bunnik
Distributie
De Haere
Distributie
De Meern
Distributie
De Muntberg
Distributie
De muntberg
Rein
De Muntberg
Distributie
De Muntberg
Distributie
Doetinchem - De Pol
Rein
Doorn
Distributie
Doorn
Rein
Doorn
Distributie
Doorn
Rein
Doorn
Distributie
Doorn
Rein
Doorn
Rein
Doorn
Distributie
Doorn
Rein
Doorn
Distributie
Edese Bos
Rein
Eibergen/Noordijk
Distributie
Eibergen/Noordijk
Distributie
Ellecom
Distributie
Ellecom
Rein
Enschede - Weerseloseweg
Rein
Epe
Rein
Epe
Distributie
Fikkersdries/Bemmel/Bijsterhuizen Distributie
Fledite
Distributie
Fledite
Rein
Hammerflier
Distributie
Harderbroek
Rein
Harderbroek
Rein
Harderwijk II
Rein
Harderwijk II
Rein
Hasselo
Rein
Havelterberg
Rein
Havelterberg
Distributie
Havelterberg
Distributie
Hengelo/Harfsen/Gorssel
Distributie
Heumensoord
Rein
Hoenderloo
Rein
Kolff
Distributie
La Cabine & Veerweg
Distributie
Leersum
Rein
Linschoten
Distributie
Lopik
Distributie
Manderveen
Distributie
Manderveen
Distributie
Manderveen
Rein
Manderveen
Rein
Montferland (van Heek)
Rein
Montferland (van Heek)
Distributie
Nieuwegein
Rein
Nijverdal
Rein
Nijverdal
Distributie
Noordbergum
Distributie
Noordbergum
Distributie
Noordbergum
Rein
Noordbergum
Rein
Oldeholtpade
Distributie
Oldeholtpade
Distributie
Oosterbeek
Distributie
Sint Jansklooster
Distributie
Sint Jansklooster
Distributie
Soestduinen
Distributie
Spannenburg
Distributie
Spannenburg
Distributie
Spannenburg
Distributie

Parameter
Mangaan
Escherichia coli
Legionella
Waterstofcarbonaat
Aeromonas
Escherichia coli
Saturatie-index
Saturatie-index
Zuurgraad
Bacteriën coligroep
Bacteriën coligroep
Mangaan
Mangaan
Saturatie-index
Saturatie-index
Troebelingsgraad
Waterstofcarbonaat
Waterstofcarbonaat
Zuurgraad
Zuurgraad
Troebelingsgraad
Ammonium
Legionella
Legionella
Troebelingsgraad
Escherichia coli
Saturatie-index
Saturatie-index
Zuurgraad
Legionella
Saturatie-index
Aeromonas
Saturatie-index
Troebelingsgraad
Troebelingsgraad
Zuurstof
Saturatie-index
Bacteriën coligroep
Bacteriën coligroep
Enterococcen
Escherichia coli
Nitriet
Bacteriën coligroep
Aeromonas
Aeromonas
Waterstofcarbonaat
Aeromonas
Aeromonas
Bacteriën coligroep
Legionella
Nikkel
Troebelingsgraad
Aeromonas
Bacteriën coligroep
Clostridium perfringens
Saturatie-index
Saturatie-index
Bacteriën coligroep
Escherichia coli
IJzer
Troebelingsgraad
Aeromonas
Nitriet
Bacteriën coligroep
Aeromonas
Legionella
Bacteriën coligroep
Aeromonas
Bacteriën coligroep
Legionella

pagina 14 van 17

Tabel Aantal
Hoogste Eenheid
DWB overschr. meting
IIIb
1
66 µg/l Mn
I
1
1 kve/100 ml
H4
1
100 kve/l
IIIa
1
109 mg/l HCO3
IIIa
1
3000 kve/100 ml
I
1
1 kve/100 ml
IIIa
1
-0,33 SI
IIIa
1
-0,04 SI
IIIa
1
8,13 pH
IIIa
1
6 kve/100 ml
IIIa
1
2 kve/100 ml
IIIb
51
163 µg/l Mn
IIIb
1
59 µg/l Mn
IIIa
1
1 SI
IIIa
1
0,77 SI
IIIb
1
1,1 FTE
IIIa
4
88 mg/l HCO3
IIIa
2
158 mg/l HCO3
IIIa
4
9,16 pH
IIIa
2
8,99 pH
IIIb
1
1,1 FTE
IIIa
1
0,94 mg/l NH4
H4
3
2300 kve/l
H4
2
400 kve/l
IIIb
1
2,4 FTE
I
1
250 kve/100 ml
IIIa
1
-0,04 SI
IIIa
1
0,42 SI
IIIa
1
8,05 pH
H4
2
200 kve/l
IIIa
1
-0,1 SI
IIIa
8
3000 kve/100 ml
IIIa
1
-0,19 SI
IIIb
1
1,5 FTE
IIIb
8
4,6 FTE
IIIa
2
14,1 mg/l O2
IIIa
1
-0,08 SI
IIIa
1
3 kve/100 ml
IIIa
1
7 kve/100 ml
I
1
1 kve/100 ml
I
1
4 kve/100 ml
II
1
0,11 mg/l NO2
IIIa
1
1 kve/100 ml
IIIa
1
4600 kve/100 ml
IIIa
1
2300 kve/100 ml
IIIa
36
73 mg/l HCO3
IIIa
1
1200 kve/100 ml
IIIa
8
2200 kve/100 ml
IIIa
1
4 kve/100 ml
H4
2
500 kve/l
II
15
44,2 µg/l Ni
IIIb
1
1,7 FTE
IIIa
1
3000 kve/100 ml
IIIa
1
1 kve/100 ml
IIIa
1
1 kve/100 ml
IIIa
1
-0,25 SI
IIIa
1
0,2 SI
IIIa
2
8 kve/100 ml
I
1
2 kve/100 ml
IIIb
1
406 µg/l Fe
IIIb
1
4,9 FTE
IIIa
1
1200 kve/100 ml
II
1
0,22 mg/l NO2
IIIa
1
4 kve/100 ml
IIIa
4
1900 kve/100 ml
H4
3
300 kve/l
IIIa
1
10 kve/100 ml
IIIa
62
3300 kve/100 ml
IIIa
2
2 kve/100 ml
H4
1
100 kve/l

Locatie

Meetpunt

Parameter

Speuld
Speuld
Terschelling
Terschelling
Tull en 't Waal
Tull en 't Waal
Twello
Twello
Vlieland
Vlieland
Vorden/Lochem
Wageningen
Wageningen
Wageningseberg
Weerselo
Wierden
Witharen
Waternet
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
WBG
De Punt/Haren
Levering aan WMD
Nietap
Onnen/De Groeve
Onnen/De Groeve
WMD
Hoogeveen
Noordbargeres
Zuidwolde
WML
Breehei
IJzerenKuilen
IJzerenKuilen
IJzerenkuilen/Susteren/Roosteren
IJzerenkuilen/Susteren/Roosteren
Inkoop Enwor (WdKA)
Inkoop Enwor (WdKA)
Inkoop Enwor (WdKA)
O.P.B. IJzeren Kuilen
OPB De Beitel
OPB De Beitel
Ospel
Pey-Echt
Pey-Echt
Susteren

Rein
Distributie
Distributie
Rein
Rein
Distributie
Rein
Rein
Rein
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Rein
Rein
Distributie
Distributie

Troebelingsgraad
Waterstofcarbonaat
Aeromonas
Bacteriën coligroep
Totale hardheid
Totale hardheid
Saturatie-index
Troebelingsgraad
Saturatie-index
Saturatie-index
Escherichia coli
Bacteriën coligroep
Saturatie-index
Saturatie-index
Bacteriën coligroep
Legionella
Legionella

Tabel Aantal
Hoogste Eenheid
DWB overschr. meting
IIIb
2
1,7 FTE
IIIa
1
103 mg/l HCO3
IIIa
9
3000 kve/100 ml
IIIa
1
4 kve/100 ml
IIIa
1
1,45 mmol/l
IIIa
7
2,23 mmol/l
IIIa
1
-0,06 SI
IIIb
2
1,4 FTE
IIIa
1
-0,01 SI
IIIa
1
0,39 SI
I
1
3 kve/100 ml
IIIa
1
4 kve/100 ml
IIIa
1
-0,05 SI
IIIa
1
0,03 SI
IIIa
1
1 kve/100 ml
H4
1
100 kve/l
H4
1
300 kve/l

Distributie
Distributie
Distributie

Aeromonas
Clostridium perfringens
Temperatuur

IIIa
IIIa
IIIa

2
2
1

5000 kve/100 ml
1 kve/100 ml
25,3 °C

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

Troebelingsgraad
Aeromonas
Kleurintensiteit
Legionella
Troebelingsgraad

IIIb
IIIa
IIIb
H4
IIIb

1
1
1
1
1

6,2 FTE
2300 kve/100 ml
32 mg/l Pt
200 kve/l
4,9 FTE

Rein
Rein
Rein

Ammonium
Escherichia coli
Troebelingsgraad

IIIa
I
IIIb

1
1
1

0,3 mg/l NH4
1 kve/100 ml
1,1 FTE

Rein
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Rein
Distributie
Distributie
Rein
Distributie
Rein
Rein

Troebelingsgraad
Geur
Smaak
Bacteriën coligroep
Geur
Geur
Smaak
Waterstofcarbonaat
Troebelingsgraad
Geur
Smaak
Troebelingsgraad
Geur
Mangaan
Troebelingsgraad

IIIb
IIIb
IIIb
IIIa
IIIb
IIIb
IIIb
IIIa
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb

1
2
2
3
1
12
7
3
1
2
2
1
1
1
1

1 FTE
1 1 8 kve/100 ml
1 1 1 67,2 mg/l HCO3
2,1 FTE
1 1 1,5 FTE
1 80 µg/l Mn
2 FTE

pagina 15 van 17

Bijlage C Normoverschrijdingen na werkzaamheden

Locatie
BW
Bernheze
Bosschenhoofd
Breda
Budel
Budel
Dinteloord
Eersel
Haren
Helmond
Klundert
Mariahout
Mill
St Oedenrode
Tilburg
Uden
Waalwijk
St Michielsgestel
Dunea
Bergschenhoek
Den Haag
Den Haag
Hillegom
Leiden
Lisse
Nieuwerkerk a/d IJssel
Noordwijk
Oegstgeest
Rijswijk
Voorburg
Voorburg
Zoetermeer
Evides
Rotterdam
Rotterdam
Terneuzen
Oasen
Brandwijk
PWN
Castricum
Halfweg
Julianadorp
Krommenie
Nederhorst den Berg
Zaandam
Wervershoof
Vitens
Baarn
Berghaern
Boazum
Culemborg
De Meern
Dedemsvaart
Deventer
Didam
Dokkum
Doorn
Duiven
Elst
Ermelo
Geldermalsen
Harmelen
IJhorst
Kerkdriel

Meetpunt Parameter

Tabel
Dwb

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
legionella
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep

IIIa
I
I
I
IIIa
I
I
I
I
I
I
H4
I
IIIa
I
I
IIIa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep

IIIa
I
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
I
I
I
I
IIIa
IIIa

1
3
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1

Distributie
Distributie
Distributie

e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen

I
IIIa
I

2
2
2

Distributie

e-coli en/of enterococcen

I

1

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen

I
I
IIIa
I
I
I
I

1
1
1
1
1
1
1

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Productie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

Pak (som)
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
Vinylchloride
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
Troebelingsgraad
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
Zuurgraad

II
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
IIIb
I
I
IIIa
IIIa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pagina 16 van 17

Aantal
overschr.

Locatie

Meetpunt Parameter

Koosterhaar
Marle
Nijeholtpade
Ooy
Renswoude
Sneek
Tiel
Woerden
Wouterswoude
Wuert
Zutphen
Waternet
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
WBG
De Punt
Groningen
Leek
Nietap
Paterswolde
Winsum
WMD
Assen
Assen
Dalen
Emmen
Exloo
Hees
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekangerveld
Langeloo
Midlaren
Nieuw Buinen
Nieuw Weerdinge
Paterswolde
Peize
Roden
Tweede Exloermond
Zuidwolde
Zuidwolde
Zweeloo
WML
Leunen
Posterholt
Schinveld
Susteren
Venlo
Wanssum
Weert
Wessem

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
Tolueen/Xyleen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen

Tabel
Dwb
I
I
I
I
IIIc
I
I
I
I
I
I

Distributie
Distributie
Distributie

legionella
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep

H4
I
IIIa

1
2
2

Productie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

Zuurgraad
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep

IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa

1
2
1
1
2
1

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
e-coli en/of enterococcen

I
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
I
IIIa
I
IIIa
IIIa
I
I
I
IIIa
I
IIIa
I
IIIa
I

1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie
Distributie

e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
e-coli en/of enterococcen
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep
bacteriën coligroep

I
I
I
I
I
IIIa
IIIa
IIIa

1
1
1
1
2
1
1
1

pagina 17 van 17

Aantal
overschr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2