De kwaliteit van het
drinkwater in Nederland in
2016

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016

Datum

17 november 2017

●

Colofon

Uitgegeven door

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT/Water, Producten en Stoffen
Utrecht
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
070-4562255
www.ilent.nl
@inspectieLenT

Pagina 5 van 26

Pagina 6 van 26

Inhoud

●

Colofon 5

●

Inleiding 8

1

Toezicht op drinkwater in Nederland 9

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Overschrijdingen van de kwaliteitsnormen voor drinkwater 10
Microbiologische parameters 11
Chemische parameters 11
Indicator parameters 11
Bedrijfstechnische parameters 11
Organoleptische en esthetische parameters 12
Signaleringsparameters 13

3

Normoverschrijdingen na werkzaamheden, klachten en incidenten 14

Bijlage A

Overzicht normoverschrijdingen wettelijke meetprogramma 15

Bijlage B

Overzicht normoverschrijdingen na werkzaamheden, klachten en
incidenten 21

Pagina 7 van 26

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016 concept 17 oktober

●

Inleiding

In dit rapport, De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016, beoordeelt de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet
aan de gestelde normen. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de controles
van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2016 aan de ILT hebben
gemeld.
De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de
drinkwaterkwaliteit te bewaken. Ze meten meer dan de standaardlijst met
parameters. Dit doen ze om nieuwe stoffen te monitoren, voor
onderzoeksdoeleinden of om een bodemverontreiniging in de buurt van de bron in
de gaten te houden. Op die manier bewaken ze de kwaliteit van de grondstof
(grond- of oppervlaktewater).
Deze rapportage gaat over de drinkwaterkwaliteit na de laatste zuiveringsstap en op
verschillende plaatsen op tappunten in het distributiegebied. De normen voor de
kwaliteit van het drinkwater liggen vast in het Drinkwaterbesluit.
De drinkwaterbedrijven hebben een beperkt aantal normoverschrijdingen gemeten.
Bij 99,9 procent van de ruim 670.000 metingen blijkt dat het drinkwater voldoet
aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen incidenteel
van karakter. De drinkwaterbedrijven pakken de incidenten effectief aan.
De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het
drinkwater goed na. Ons land is er daarmee van verzekerd dat het drinkwater dat
zij leveren vrijwel altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Pagina 8 van 26

1

Toezicht op drinkwater in Nederland

Inspectie Leefomgeving en Transport
De ILT houdt toezicht op de naleving van bepalingen in de Drinkwaterwet en de
daaronder vallende regelingen. Het betreft toezicht op de winning, de zuivering en
de distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven en (eigenaren van) eigen
winningen. De ILT is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In dit rapport beoordeelt de ILT of het drinkwater in Nederland in 2016 voldeed aan
de gestelde normen. Ze baseert haar oordeel op de controles van de
drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven, zoals wettelijk is vastgesteld.
Het rapport gaat over de kwaliteit van geproduceerd en gedistribueerd drinkwater.
Drinkwaterbedrijven
Nederland telt tien drinkwaterbedrijven: Waterbedrijf Groningen (WBG),
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN), Waternet, Dunea, Evides, Oasen, Vitens, Brabant Water en WML. Zij zorgen
voor schoon en veilig water uit de kraan. Dat doen ze door grond- en/of
oppervlaktewater te winnen, te zuiveren en via een leidingnet aan de klant te
leveren. De drinkwaterbedrijven in Nederland produceren jaarlijks meer dan 1
miljard m3 drinkwater.
Regelgeving
De Drinkwaterwet (Dww) en de onderliggende regelgeving reguleren onder meer de
productie en de distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven. De wet bevat
regels voor de kwaliteit, de leveringszekerheid en de bedrijfsvoering. In het
Drinkwaterbesluit (Dwb) en de Drinkwaterregeling zijn respectievelijk de normen
voor de kwaliteit van drinkwater voor menselijke consumptie en de vereisten voor
monitoring en analyse opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de Europese
Drinkwaterrichtlijn.
Meetprogramma
Alle drinkwaterbedrijven voeren een meetprogramma uit ter controle van de
kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het aantal metingen is gekoppeld aan de
hoeveelheid drinkwater die ze dagelijks binnen een leveringsgebied produceren of
distribueren. De drinkwaterbedrijven rapporteren de resultaten van het
meetprogramma aan de ILT. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) verzamelt en bewerkt de resultaten voor de ILT. Hiervoor gebruikt het RIVM
het programma Registratieopgaven van drinkwaterbedrijven (REWAB).
Eigen winningen
Ook eigenaren van collectieve watervoorzieningen (eigen winningen) moeten een
meetprogramma uitvoeren. De ILT houdt toezicht op de kwaliteit van het drinkwater
dat deze eigenaren produceren en leveren. Eigen winning is geen onderdeel van
deze rapportage.

Pagina 9 van 26

2

Overschrijdingen van de kwaliteitsnormen voor drinkwater

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit
door de drinkwaterbedrijven in 2016. Het aantal metingen dat de
drinkwaterbedrijven minimaal moeten uitvoeren is wettelijk bepaald en vastgelegd
in een door de ILT per bedrijf goedgekeurd meetprogramma.
De drinkwaterbedrijven hebben gezamenlijk 671.262 metingen van wettelijk
verplichte parameters uitgevoerd na de laatste zuiveringsstap (men spreekt van ‘af
pompstation’) en in het distributienetwerk. Voor enkele parameters meten ze bij de
klant thuis. Ze doen ook metingen na werkzaamheden, klachten van klanten of
incidenten.
Niet voor alle parameters zijn overschrijdingen geconstateerd. In deze rapportage
wordt gerapporteerd over die parameters waarbij wel normoverschrijdingen zijn
geconstateerd. De overige parameters blijven verder buiten beschouwing.
Er zijn 461 normoverschrijdingen geconstateerd. Het drinkwater blijkt dus in
99,9 procent van de metingen aan de gestelde normen te voldoen.
De kwaliteitsnormen zijn in bijlage A van het Drinkwaterbesluit onderverdeeld in
drie verschillende categorieën parameters: microbiologische (tabel I), chemische
(tabel II) en indicatorparameters (tabel III). Microbiologische parameters uit tabel I
hebben betrekking op micro-organismen die direct effect kunnen hebben op de
gezondheid. Bij chemische parameters gaat het om stoffen die gevolgen kunnen
hebben voor de gezondheid van iemand die er lange tijd of in hoge mate aan is
blootgesteld. Er worden drie typen indicatorparameters onderscheiden:
bedrijfstechnische parameters, organoleptische en esthetische parameters, en
signaleringsparameters. Normoverschrijdingen van bedrijfstechnische en
organoleptische en esthetische parameters vormen geen direct gevaar voor de
volksgezondheid, maar duiden op onvolkomenheden in de productie of de distributie
van drinkwater. Signaleringsparameters zijn parameters om antropogene stoffen te
signaleren waarvoor geen stofspecifieke norm is gesteld, om te onderzoeken of er
volksgezondheidsrisico’s zijn en om te bepalen of maatregelen nodig zijn.
Ruim 80 procent van de normoverschrijdingen zijn overschrijdingen van
indicatorparameters. De drinkwaterbedrijven reageren adequaat op de
normoverschrijdingen en nemen de juiste maatregelen. Hieronder en in bijlage A is
een overzicht van de geconstateerde overschrijdingen opgenomen.

Parametergroep
Waarnemingen
Overschrijdingen
Microbiologische parameters
64.210
Chemische parameters
87.110
Indicatorparameters
226.247
Totaal
377.567
Tabel 1. Aantal metingen van stoffen waarbij een overschrijding is geconstateerd en
normoverschrijdingen per groep van parameters in 2016

Pagina 10 van 26

52
11
398
461

2.1

Microbiologische parameters
De drinkwaterbedrijven controleren op grond van tabel I uit het Drinkwaterbesluit
op Enterococcen en Escherichia coli. Daarnaast controleren ze op basis van de
Regeling legionellapreventie op Legionella. Voor de overige microbiologische
organismen voeren ze een meetprogramma uit. Er zijn 52 normoverschrijdingen van
microbiologische parameters gerapporteerd, waarvan 35 overschrijdingen van de
legionellanorm. Microbiologische parameters uit tabel I zijn indicatoren voor
ziekteverwekkende bacteriën.
In het geval van microbiologische verontreinigingen hebben de bedrijven
bedrijfstechnische maatregelen genomen om de verontreiniging ongedaan te
maken, zoals spuien of spoelen en eventueel desinfecteren.
Alle overschrijdingen van de legionellanorm zijn geconstateerd in het
distributiegebied. Wanneer Legionella werd aangetroffen in de binneninstallatie,
heeft het bedrijf de betreffende klant geïnformeerd.

Parameter

Aantal metingen

Aantal overschrijdingen

Enterococcen

2.544

6

Escherichia coli

60.644

11

Legionella

1.022

35

Totaal

64.210

52

Tabel 2. Aantal metingen van microbiologische parameters waarbij een overschrijding is
geconstateerd en aantal normoverschrijdingen in 2016

2.2

Chemische parameters
Drinkwater wordt op grond van tabel II uit het Drinkwaterbesluit op 29 chemische
parameters gecontroleerd. Van 4 chemische parameters zijn 11
normoverschrijdingen gerapporteerd. Door technische maatregelen te treffen
hebben de drinkwaterbedrijven de oorzaken van de normoverschrijdingen
opgeheven.

Parameter

Aantal metingen

Aantal overschrijdingen

Benzeen

1.692

1

Pesticiden (individueel)

81.189

2

Vinylchloride

2.463

7

Lood

1.766

1

Totaal

87.110

11

Tabel 3. Aantal metingen van chemische paramaters waarbij een overschrijding is
geconstateerd en aantal normoverschrijdingen in 2016

2.3

Indicator parameters
De drinkwaterbedrijven controleren het drinkwater op grond van de tabellen IIIa,
IIIb en IIIc uit het Dwb op minimaal 35 indicatorparameters.

2.3.1

Bedrijfstechnische parameters
Er zijn 225 normoverschrijdingen van bedrijfstechnische parameters gerapporteerd.
Ruim 60 procent betreft de bacterie Aeromonas. Het merendeel hiervan is
geconstateerd op vier locaties van drie drinkwaterbedrijven. Aeromonas is een

Pagina 11 van 26

bacterie die zich in het leidingnet kan vermeerderen en is een indicator voor
nagroei. Nagroei van micro-organismen in de distributiesystemen is ongewenst,
omdat die een voedingsbodem kan zijn voor andere bacteriën. Ook kunnen geur- en
smaakproblemen ontstaan. De bedrijfstak heeft continu aandacht voor deze kwestie
en doet onderzoek naar mogelijke maatregelen.
Op één locatie wordt regelmatig waterstofcarbonaat in een te lage concentratie
gemeten. De oorzaak ligt in de natuurlijke kwaliteit van het water. Het betrokken
drinkwaterbedrijf heeft maatregelen genomen, waardoor het aantal metingen
waarbij te lage concentraties zijn geconstateerd sterk is gedaald ten opzichte van
voorgaande jaren.
De saturatie-index is een maat voor de agressiviteit van het water ten opzichte van
het leidingmateriaal. Eén drinkwaterbedrijf meldt incidenteel een overschrijding van
de saturatie-index op diverse locaties. De drinkwaterbedrijven treffen
bedrijfstechnische maatregelen.

Parameter

Aantal metingen

Aantal overschrijdingen

Aeromonas

9.202

Ammonium

8.614

147
1

Bacteriën van de coligroep

57.252

20

Chloride

1.095

1

Clostridium perfringens (met
inbegrip van sporen)

5.855

3

Saturatie-index

9.940

30

Temperatuur

42.884

1

Waterstofcarbonaat

10.049

22

Totaal

144.891

225

Tabel 4. Aantal metingen van bedrijfstechnische parameters waarbij een normoverschrijding is
geconstateerd en aantal normoverschrijdingen in 2016

2.3.2

Organoleptische en esthetische parameters
Er zijn 101 normoverschrijdingen van organoleptische en esthetische parameters
geconstateerd. Het gaat om eigenschappen van het drinkwater die geen direct effect
op de gezondheid hebben, maar die wel tot klachten van klanten kunnen leiden.
Op één productielocatie wordt structureel een overschrijding van de parameter
Mangaan gemeten. Mangaan is niet schadelijk voor de gezondheid, maar zorgt voor
zogeheten bruin water. Het betrokken drinkwaterbedrijf heeft inmiddels een
aanpassing in de waterzuivering gedaan. In 2021 zal de productielocatie waar het
om gaat worden gesloten.

Parameter

Aantal metingen

Aantal overschrijdingen

IJzer

15.252

14

Kleurintensiteit

10.291

7

Mangaan

12.383

64

Smaak

1.766

1

Troebelingsgraad

24.787

15

Totaal

64.479

101

Tabel 5. Metingen en normoverschrijdingen organoleptische en esthetische parameters in 2016

Pagina 12 van 26

2.3.3

Signaleringsparameters
Signaleringsparameters zijn bedoeld om mogelijke verontreinigingen te signaleren
en de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. De parameters (als groep) zijn
bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken. Er zijn 72 overschrijdingen van
signaleringsparameters gerapporteerd. Deze waarden zijn hoger dan de
signaleringswaarde van 1 µg/l.
Meet een bedrijf een overschrijding van de aangegeven waarde (1 μg/l), dan
informeert het de ILT, die beoordeelt of er al dan niet een risico bestaat voor de
volksgezondheid. Zo zijn in het geval van Pyrazool normoverschrijdingen
geconstateerd. De ILT heeft het RIVM vervolgens om advies gevraagd. Het RIVM
heeft een tijdelijke richtwaarde aangegeven. De geconstateerde Pyrazoolgehaltes
lagen onder de richtwaarde.

Parameter

Aantal metingen

Aantal overschrijdingen

Gehalogeneerde alifatische
koolwaterstoffen

276

15

Monocyclische
koolwaterstoffen/aromaten

14.859

14

Methyl-tertiair-butylether
(MTBE)

1.623

1

119

42

16.877

72

Overige antropogene stoffen
Totaal

Tabel 6. Metingen en normoverschrijdingen signaleringsparameters in 2016

Pagina 13 van 26

3

Normoverschrijdingen na werkzaamheden, klachten en
incidenten

Na werkzaamheden, klachten van klanten of incidenten (verstoringen in het
productie- en distributiesysteem) nemen de drinkwaterbedrijven monsters om de
drinkwaterkwaliteit te controleren. De resultaten van de metingen zijn niet
opgenomen in het reguliere meetprogramma. Eventuele normoverschrijdingen
worden aan de ILT gemeld. In 2016 hebben de drinkwaterbedrijven in dit kader 115
normoverschrijdingen gemeld. Soms hebben ze normoverschrijdingen van meerdere
parameters gemeld. In totaal gaat het om 132 normoverschrijdingen. Bijlage B
bevat een overzicht van de geconstateerde overschrijdingen.
In drie gevallen betrof het een melding van het drinkwaterbedrijf van een gemeten
normoverschrijding na een klacht van een klant, in vier gevallen ging het om een
gemeten normoverschrijding bij aanleg van een nieuwe waterleiding, en de rest
betrof gemeten normoverschrijdingen na werkzaamheden aan het
waterleidingsysteem.
In 96 procent van de normoverschrijdingen ging het om microbiologische
verontreinigingen. Nadat de drinkwaterbedrijven maatregelen hadden getroffen
constateerden ze bij herbemonstering geen normoverschrijdingen.
In één geval is gedesinfecteerd. In de overige gevallen bleek dat de
drinkwaterbedrijven met spuien en spoelen van het leidingnet afdoende
maatregelen hebben genomen.
Naar aanleiding van 84 meldingen hebben drinkwaterbedrijven een kookadvies
gegeven.

Parameter

Aantal overschrijdingen

Microbiologische parameters

99

Escherichia coli

41

Enterococcen

54

Legionella

4

Chemische parameters

1

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

1

Indicator parameters

33

Bacteriën van de coli-groep

28

Hardheid

1

Saturatie-index (SI)

1

Overige antropogene stoffen

2

Totaal

132

Tabel 7 Normoverschrijdingen na werkzaamheden, klachten en incidenten

Pagina 14 van 26

Bijlage A

Overzicht normoverschrijdingen wettelijke meetprogramma

Bedrijf

Parameter

Waarn

Min

Gem

Max

Eenheid

Over

Mangaan

52

< 10

12

54

µg/l Mn

1

Dorst

Escherichia coli

312

0

0

47

kve/100ml

1

Eindhoven

Escherichia coli

650

0

0

8

kve/100ml

1

Helmond

208

0

0

240

kve/100ml

1

Luyksgestel

Bacteriën van de
coligroep
Escherichia coli

78

0

0

10

kve/100ml

1

Oosterhout

Enterococcen

6

0

0

1

kve/100ml

1

Vessem

Legionella

5

< 100

< 100

200

kve/l

1

Vlijmen

Saturatie-index

5

-2,33

-0,35

0,22

SI

1

Welschap

5

< 0.05

< 0.26

1,2

µg/l

1

Wouw

1,3- en 1,4dimethylbenzeen (som)
Legionella

4

< 100

< 100

300

kve/l

1

Wouw

Lood

8

0,25

23

180

µg/l Pb

1

Katwijk

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

13

<2

5,2

9,1

µg/l

12

Monster

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

4

5,2

6,3

8,7

µg/l

4

Scheveningen

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

13

2,8

5,6

8,7

µg/l

13

DZH-Noord

Legionella

20

< 100

< 100

100

kve/l

2

DZH-Zuid

Aeromonas

60

0

100

2.300

kve/100ml

2

DZH-Zuid

Legionella

42

< 100

< 100

100

kve/l

2

Baanhoek

Enterococcen

52

0

<1

1

kve/100ml

1

Baanhoek

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

2

<5

6

7,2

µg/l

1

Berenplaat

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

3

6,3

7

7,9

µg/l

3

Braakman

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

2

6,5

7

7,1

µg/l

2

Kralingen

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

2

7,5

8

8,3

µg/l

2

Kralingen

Smaak

52

1

1

2

-

1

Baanhoek

Aeromonas

43

< 10

160

15.000

kve/100ml

3

Berenplaat

1,2,3-trimethylbenzeen

25

< 0.05

0,29

4,4

µg/l

1

Berenplaat

1,2,4-trimethylbenzeen

25

< 0.05

0,69

9,8

µg/l

1

Brabant Water
Pompstation
Vessem
Distributiegebied

Dunea
Pompstation

Distributiegebied

Evides
Pompstation

Distributiegebied

Pagina 15 van 26

Bedrijf

Parameter

Waarn

Min

Gem

Max

Eenheid

Over

Berenplaat

1,2-dimethylbenzeen

25

< 0.05

2,4

40

µg/l

1

Berenplaat

25

< 0.05

4,7

72

µg/l

1

Berenplaat

1,3- en 1,4dimethylbenzeen (som)
1,3,5-trimethylbenzeen

25

< 0.05

0,27

4

µg/l

1

Berenplaat

Aeromonas

357

0

37

16.000

kve/100ml

11

Berenplaat

2.705

0

<1

150

kve/100ml

2

Berenplaat

Bacteriën van de
coligroep
Benzeen

25

< 0.05

2,2

37

µg/l

1

Berenplaat

cyclohexaan

25

< 0.05

0,3

4,7

µg/l

1

Berenplaat

Escherichia coli

3.190

0

<1

3

kve/100ml

1

Berenplaat

ethylbenzeen

25

< 0.05

1,5

23

µg/l

1

Berenplaat

ethyl-tertiair-butylether

25

< 0.05

3

61

µg/l

1

Berenplaat

IJzer

664

<5

< 10

220

µg/l Fe

1

Berenplaat

Legionella

49

< 100

< 100

200

kve/l

1

Berenplaat

methylbenzeen

25

< 0.05

24

380

µg/l

1

Berenplaat

25

< 0.05

0,17

3

µg/l

1

Berenplaat

Methyl-tertiairbutylether (MTBE)
naftaleen

25

< 0.05

0,11

1,3

µg/l

1

Berenplaat

n-propylbenzeen

25

< 0.05

0,18

2,3

µg/l

1

Goeree-Overflakkee

Aeromonas

25

19

180

1.700

kve/100ml

1

Goeree-Overflakkee

IJzer

23

<5

28

560

µg/l Fe

1

Goeree-Overflakkee

Legionella

6

< 100

< 100

300

kve/l

1

Kralingen

Aeromonas

112

0

34

56.000

kve/100ml

4

Kralingen

IJzer

290

<5

16

1.600

µg/l Fe

2

Kralingen

Legionella

61

< 100

< 100

1.900

kve/l

7

Kralingen

Temperatuur

1438

5,3

14,1

27,2

°C

1

Kralingen

Troebelingsgraad

372

< 0.1

0,18

7,9

FTE

2

Midden-Zeeland

Legionella

11

< 100

< 100

100

kve/l

1

Tholen/Halsteren

Aeromonas

98

0

32

13.000

kve/100ml

1

Lekkerkerk

1,4-dioxaan

4

<1

<1

1,2

µg/l

3

Nieuw Lekkerland De Put

Troebelingsgraad

53

< 0.1

0,14

5,4

FTE

1

Gouda

Legionella

6

< 100

< 100

200

kve/l

1

Lekkerkerk

Legionella

6

< 100

< 100

200

kve/l

1

Zwijndrecht

Aeromonas

26

< 10

330

1.500

kve/100ml

1

OASEN
Pompstation

Distributiegebied

PWN
Pompstation
Andijk

Dibroomazijnzuur

4

0,57

0,79

1,1

µg/l

1

Bergen

Broomchloorazijnzuur

13

< 0.02

0,2

1,3

µg/l

1

Bergen

Dibroomazijnzuur

13

< 0.06

0,24

2,5

µg/l

1

Laarderhoogt

Clostridium perfringens
(incl. sporen)

52

0

0

1

kve/100ml

1

Pagina 16 van 26

Bedrijf

Parameter

Waarn

Min

Gem

Max

Eenheid

Over

Wim Mensink

Broomchloorazijnzuur

13

0,29

0,52

1,3

µg/l

1

Wim Mensink

Dibroomazijnzuur

13

0,92

1,73

4,1

µg/l

10

Wim Mensink

Monobroomazijnzuur

13

0,22

0,43

1,2

µg/l

1

Wim Mensink

Dinoterb

13

< 0.05

< 0.05

0,12

µg/l

1

Andijk

Aeromonas

298

0

388

6.100

kve/100ml

25

Andijk

Escherichia coli

898

0

0

1

kve/100ml

1

Andijk

Legionella

10

0

20

100

kve/l

2

Bergen

Aeromonas

255

0

56

1.000

kve/100ml

1

Heemskerk

Aeromonas

278

0

113

2.100

kve/100ml

4

Heemskerk

IJzer

192

< 10

15

1.300

µg/l Fe

1

Heemskerk

Legionella

10

< 100

< 100

600

kve/l

1

Hoofddorp

Enterococcen

11

0

0

3

kve/100ml

1

Laarderhoogt

Aeromonas

139

1

144

1.400

kve/100ml

4

Amersfoort - Berg

Saturatie-index

52

-0,53

-0,38

-0,18

SI

1

Amersfoort Hogeweg

Saturatie-index

52

-0,37

-0,24

-0,13

SI

1

Beerschoten

Chlooretheen

26

< 0.1

< 0.1

0,13

µg/l

5

Beerschoten

Saturatie-index

52

-0,44

-0,25

-0,05

SI

1

Bunnik

Troebelingsgraad

53

< 0.1

0,17

1,6

FTE

1

Ceintuurbaan

Chloride

13

140

160

180

mg/l Cl

1

De Haere

Saturatie-index

52

-0,66

-0,38

-0,21

SI

1

De muntberg

Saturatie-index

52

-0,77

-0,57

-0,27

SI

1

Diepenveen

Troebelingsgraad

53

0,11

0,28

2,9

FTE

2

Dinxperlo

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

4

5

7

8,3

µg/l

4

Doetinchem - De Pol

Escherichia coli

47

<1

<1

1

kve/100ml

1

Doorn

Mangaan

52

27

93

165

µg/l Mn

50

Doorn

Saturatie-index

52

-0,93

-0,42

-0,17

SI

1

Driebergen

Saturatie-index

52

-0,39

-0,2

-0,06

SI

1

Driebergen

Troebelingsgraad

53

0,11

0,44

1,4

FTE

3

Druten

Mangaan

15

<5

<5

52

µg/l Mn

1

Ellecom

Saturatie-index

52

-1,07

-0,3

-0,03

SI

1

Epe

Saturatie-index

52

-0,81

-0,67

-0,56

SI

1

Fledite

Saturatie-index

52

-0,47

-0,24

-0,15

SI

1

Harderbroek

Saturatie-index

52

-0,49

-0,32

-0,16

SI

1

Hasselo

Saturatie-index

52

-0,76

-0,3

0,19

SI

1

Hollum

Kleurintensiteit

17

12

18

26

mg/l Pt

3

Leersum

Waterstofcarbonaat

52

55

63

74

mg/l HCO3

12

Manderveen

IJzer

17

< 10

91

469

µg/l Fe

4

Distributiegebied

Vitens
Pompstation

Pagina 17 van 26

Bedrijf

Parameter

Waarn

Min

Gem

Max

Eenheid

Over

Manderveen

Saturatie-index

52

-0,44

-0,25

-0,08

SI

1

Nijverdal

Saturatie-index

52

-1

-0,51

-0,24

SI

1

Noordbergum

Troebelingsgraad

54

< 0.1

0,16

3,3

FTE

2

Putten

Saturatie-index

52

-0,35

-0,21

-0,08

SI

1

Terschelling

Aeromonas

13

< 10

140

1.300

kve/100ml

1

Terschelling

64

<1

1

30

kve/100ml

10

Terschelling

Bacteriën van de
coligroep
Mangaan

18

<5

23

72

µg/l Mn

5

Twello

Saturatie-index

52

-0,31

-0,25

0,02

SI

1

Vlieland

Saturatie-index

52

-0,46

-0,29

-0,03

SI

1

Wageningseberg

Saturatie-index

52

-0,45

-0,26

-0,01

SI

1

Zeist

Saturatie-index

52

-0,48

-0,29

-0,17

SI

1

Ameland, Buren

Legionella

6

< 100

< 100

100

kve/l

3

Ameland, Hollum

Aeromonas

29

< 10

300

1.300

kve/100ml

2

Archemerberg

Aeromonas

29

< 10

130

1.400

kve/100ml

1

Baarn / Eem

Aeromonas

29

< 10

200

1.300

kve/100ml

1

Beerschoten

IJzer

149

< 10

15

269

µg/l Fe

1

Beerschoten

Mangaan

148

<5

<5

78

µg/l Mn

1

Bunnik

Legionella

5

< 100

< 100

100

kve/l

1

De Haere

Saturatie-index

26

-0,81

-0,23

0,12

SI

1

De Muntberg

Saturatie-index

26

-0,69

-0,5

-0,14

SI

1

Diepenveen

Kleurintensiteit

43

<3

11

22

mg/l Pt

3

Doorn

43

<1

<1

3

kve/100ml

1

Doorn

Bacteriën van de
coligroep
Mangaan

32

<5

22

66

µg/l Mn

4

Doorn

Saturatie-index

26

-1,12

-0,66

-0,02

SI

1

Edesebos

Escherichia coli

141

<1

<1

1

kve/100ml

1

Epe

Kleurintensiteit

35

<3

<3

22

mg/l Pt

1

Epe

Saturatie-index

26

-0,74

-0,39

0,23

SI

1

Espelo(sebroek)

Legionella

6

< 100

< 100

400

kve/l

1

Espelo(sebroek)

Saturatie-index

26

-1,63

-0,31

0,01

SI

1

Fikkersdries/Bemmel/
Bijsterhuizen
Fledite

Escherichia coli

721

<1

<1

20

kve/100ml

2

IJzer

154

< 10

18

507

µg/l Fe

1

Fledite

Mangaan

154

<5

<5

63

µg/l Mn

1

Fledite

Saturatie-index

26

-0,44

-0,21

0,22

SI

1

Groenekan

Aeromonas

31

< 10

590

3.000

kve/100ml

6

Havelterberg

Aeromonas

32

< 10

380

1.700

kve/100ml

6

Heumensoord (2007)

IJzer

143

< 10

< 10

411

µg/l Fe

2

Leersum

Waterstofcarbonaat

26

56

63

75

mg/l HCO3

5

Leidse Rijn

Escherichia coli

187

<1

<1

1

kve/100ml

1

Linschoten

Enterococcen

9

<1

5

50

kve/100ml

1

Linschoten

Legionella

7

< 100

< 100

100

kve/l

1

Distributiegebied

Pagina 18 van 26

Bedrijf

Parameter

Waarn

Min

Gem

Max

Eenheid

Over

Manderveen

Legionella

8

< 100

< 100

100

kve/l

3

Nieuwegein

Legionella

4

< 100

< 100

100

kve/l

1

Nijverdal

Saturatie-index

26

-0,94

-0,25

0,21

SI

1

Noordbergum

Aeromonas

27

10

250

1.200

kve/100ml

1

Putten/Uddel

Mangaan

82

<5

<5

73

µg/l Mn

1

Putten/Uddel

Troebelingsgraad

35

0,1

0,44

5,5

FTE

1

Rhenen

Enterococcen

20

<1

<1

1

kve/100ml

1

Schiermonnikoog

Legionella

4

< 100

< 100

200

kve/l

1

Sint Jansklooster

Aeromonas

184

< 10

230

3.000

kve/100ml

7

Sint Jansklooster

Enterococcen

11

<1

<1

1

kve/100ml

1

Spannenburg

Aeromonas

773

< 10

320

3.000

kve/100ml

48

Spannenburg

Chlooretheen

16

< 0.1

< 0.1

0,13

µg/l

2

Terschelling

Aeromonas

26

< 10

1000

3.100

kve/100ml

10

Terschelling

30

<1

<1

1

kve/100ml

1

Terwisscha

Bacteriën van de
coligroep
Aeromonas

27

< 10

160

1.300

kve/100ml

1

Vlieland

Saturatie-index

26

-0,41

-0,21

0,01

SI

1

Wageningen

Legionella

5

< 100

< 100

100

kve/l

1

Wageningen

Saturatie-index

26

-0,4

-0,23

0,03

SI

1

Witharen

Aeromonas

28

< 10

70

1.200

kve/100ml

1

Zeist

Saturatie-index

26

-0,43

-0,23

-0,04

SI

1

Zoelen k.a.

Aeromonas

27

< 10

180

2.600

kve/100ml

1

Zoelen k.a.

Escherichia coli

129

<1

<1

1

kve/100ml

1

Zutphen

IJzer

58

< 10

< 10

417

µg/l Fe

1

Leiduin

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

13

<2

<2

2

µg/l

1

Weesperkarspel

Bacteriën van de
coligroep

736

0

0

1

kve/100ml

1

Amsterdam

Aeromonas

367

0

99

3.200

kve/100ml

4

Amsterdam

749

0

0

1

kve/100ml

1

Amsterdam

Clostridium perfringens
(incl. sporen)
Legionella

44

< 100

< 100

200

kve/l

1

Amsterdam

Troebelingsgraad

2.757

< 0.03

0,05

32

FTE

3

Waternet
Pompstation

Distributiegebied

WBG
Distributiegebied
De Punt/Haren

Clostridium perfringens
(incl. sporen)

52

<1

<1

1

kve/100ml

1

De Punt/Haren

Legionella

8

< 100

< 100

400

kve/l

1

Nietap

Bacteriën van de
coligroep

8

<1

<1

23

kve/l

1

Bacteriën van de
coligroep

54

<1

<1

1

kve/100ml

1

WMD
Pompstation
Assen

Pagina 19 van 26

Bedrijf

Parameter

Waarn

Min

Gem

Max

Eenheid

Over

Bacteriën van de
coligroep
Bacteriën van de
coligroep

52

0

0

6

kve/100ml

1

52

0

0

1

kve/100ml

1

IJzerenKuilen

Ammonium

46

< 0.03

< 0.0322

0,79

mg/l NH4

1

Inkoop Enwor (WdKA)

Waterstofcarbonaat

5

41,8

44,3

50,1

mg/l HCO3

5

WML
Pompstation
Grubbenvorst
Hunsel
Distributiegebied

Waarn: aantal waarnemingen
Min: laagst gemeten waarde
Gem: gemiddelde gemeten waarde
Max: hoogst gemeten waarde
Over: aantal overschrijdingen

Pagina 20 van 26

Bijlage B

Overzicht normoverschrijdingen na werkzaamheden, klachten
en incidenten

Locatie

Meetpunt

Parameter

Beek en Donk

Niet ingevuld

Boxmeer

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli
Bacteriën van de coligroep

Eindhoven

distributienet

Enterococcen

Goirle

distributienet

Enterococcen

Hilvarenbeek

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli

Loon op Zand

distributienet

Loon op Zand

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli
Escherichia coli

Mill

afnemer

Bacteriën van de coligroep

Odilliapeel Uden

Niet ingevuld

Oeffelt

afnemer

Raamsdonksveer

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli, Enterococcen
Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli
Enterococcen

Raamsdonksveer.

distributienet

Enterococcen

Ravenstein

afnemer

Legionella

Steenbergen

distributienet

Legionella

Tilburg

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Valkenswaard

distributienet

Enterococcen

Vught

distributienet

Naftaleen

Waalwijk

distributienet

Bacteriën van de coligroep

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Bathmen

distributienet

Enterococcen

Braakman

pompstation

Melamine

Dordrecht

distributienet

Escherichia coli

Kralingen

pompstation

Melamine

Oud-Beijerland

distributienet

Enterococcen

Rotterdam

afnemer

Legionella

Rotterdam

afnemer

Legionella

Rotterdam

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli

Bodegraven

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Gouda

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Gouda

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Streefkerk

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Brabant Water

Evides

OASEN

Pagina 21 van 26

Locatie

Meetpunt

Parameter

Waddinxveen

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Zwijndrecht

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Aalsmeer

afnemer

Enterococcen

Marken

distributienet

Escherichia coli

Purmerend

afnemer

Enterococcen

s Graveland

afnemer

Enterococcen

Apeldoorn

distributienet

Enterococcen

Apeldoorn

distributienet

Escherichia coli

Arnhem

distributienet

Enterococcen

Asperen

distributienet

Enterococcen

Beneden Leeuwen

distributienet

Enterococcen

Brummen

distributienet

Enterococcen

Dinxperlo

distributienet

Escherichia coli

Drachten

distributienet

Escherichia coli

Drachten

distributienet

Escherichia coli

Dronten

distributienet

Enterococcen

Ede

distributienet

Enterococcen

Eefde

distributienet

Escherichia coli

Elst

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Enschede

distributienet

Escherichia coli

Ermelo

distributienet

Escherichia coli

Hellendoorn

distributienet

Escherichia coli

Hengelo

distributienet

Enterococcen

Hengelo

distributienet

Enterococcen

Hioenderloo

distributienet

Escherichia coli

Klarenbeek

distributienet

Escherichia coli

Laag Soeren

distributienet

Enterococcen

Laren

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Enterococcen

Leeuwarden

distributienet

Enterococcen

Losser

distributienet

Escherichia coli

Luttenberg

distributienet

Enterococcen

Luttenberg

distributienet

Enterococcen

Nijenveen

distributienet

Escherichia coli

Ruurloo

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Enterococcen

Ulft

distributienet

Enterococcen

Utrecht

distributienet

Enterococcen

Veenendaal

distributienet

Enterococcen

Voorthuizen

distributienet

Enterococcen

Vriezenveen

distributienet

Enterococcen

PWN

Vitens

Pagina 22 van 26

Locatie

Meetpunt

Parameter

Vriezenveen

distributienet

Enterococcen

Vroomshoop

distributienet

Enterococcen

Wageningen

distributienet

Escherichia coli

Wehl

distributienet

Escherichia coli

Westervoort

distributienet

Enterococcen

Wierden

distributienet

Enterococcen

Wijchen

distributienet

Escherichia coli

Wijk bij Duurstede

distributienet

Enterococcen

Wolvega

distributienet

Escherichia coli

Zaltbommel

distributienet

Enterococcen

Zeewolde

distributienet

Escherichia coli

Zutphen

Niet ingevuld

Enterococcen

Zwolle

distributienet

Escherichia coli

Zwolle

distributienet

Escherichia coli

Finsterwolde

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Groningen

distributienet

Escherichia coli

Scheemda

distributienet

Escherichia coli

Scheemda

distributienet

Escherichia coli

Woudbloem

distributienet

Escherichia coli

Gasteren

distributienet

Enterococcen

Geesbrug

distributienet

Enterococcen

Nieuw-Amsterdam

distributienet

Enterococcen

Oranje

distributienet

Enterococcen

Pesse, Anholt

distributienet

Escherichia coli

Roden

distributienet

Enterococcen

Sleen

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli

Bingelrade

Escherichia coli

Escherichia coli

Heerlen

distributienet

Herkenbosch

afnemer

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli
Enterococcen

Herkenbosch

afnemer

Enterococcen

Landgraaf

distributienet

Escherichia coli, Enterococcen

Linne

distributienet

Bacteriën van de coligroep

Maastricht

Niet ingevuld

Escherichia coli

Noorbeek

Niet ingevuld

Oostrum

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli
Enterococcen

Panningen

distributienet

Enterococcen

Swalmen

distributienet

Bacteriën van de coligroep

WBG

WMD

WML

Pagina 23 van 26

Locatie

Meetpunt

Parameter

Venlo

distributienet

Enterococcen

Vijlen

afnemer

Enterococcen

Weert

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli

Amsterdam

afnemer

Hardheid, Saturatie-index (SI)

Amsterdam

distributienet

Enterococcen

Amsterdam

afnemer

Enterococcen

Amsterdam

distributienet

Enterococcen

Amsterdam

distributienet

Bacteriën van de coligroep, Escherichia
coli, Enterococcen

Waternet

Pagina 24 van 26

Dit is een uitgave van de
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag
088 489 00 00
www.ilent.nl
@inspectieLenT
November 2017

Dit is een uitgave van de
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag
088 489 00 00
www.ilent.nl
@inspectieLenT
November 2017