Bijlage 1: Feitenrelaas Waterstofvlokken
Datum

Feit

Toelichting

2012
juli/augustu
s

Na het
onderzoek
worden de
reactoren Doel-3
en Tihange-2
niet opgestart

2013
mei/juni

Kerncentralen
Doel-3 en
Tihange-2 zijn
weer opgestart

2013
mei

Resultaten
onderzoek
kerncentrale
Borssele

2014

Doel-3 en

In het reactorvat van
Doel-3/Tihange-2 zijn
kleine afwijkingen
(foutindicaties)
gemeten door een
nieuwe soort ultrasoon
niet destructief
onderzoek
De ontdekte
foutindicaties zijn
waterstofvlokken.
Bepaalde processen
tijdens de staalproductie
kunnen leiden tot de
vorming van deze
fabricagefouten (ook
genoemd als
haarscheurtjes/waterstof
vlokken/belletjes). Na
uitgebreide analyse
komt het FANC tot de
conclusie dat ENGIE
Electrabel voldoende
overtuigend heeft
aangetoond dat de
reactoren van Doel-3 en
Tihange-2 op een
veilige manier verder
kunnen worden
uitgebaat. Alle korte
termijn acties zijn
uitgevoerd. Het FANC
vraagt om extra
(middellange termijn)
vereiste acties
In de onderhoudstop
2013 zijn metingen
uitgevoerd bij de
kerncentrale Borssele.
De KFD concludeert
dat het reactorvat van
de kerncentrale geen
waterstofvlokken bevat.
Geen aanvullende
maatregelen zijn nodig
Eén van de middellange

Bijbehorend
kamerstuk
TK 2011/2012,
25422, nr. 94,
23 augustus 2012

TK 2012/2013,
32645, nr. 53,
14 juni 2013

TK 2012/2013,
25422, nr. 101,
16 mei 2013

TK 2014/2015,

Maart/
oktober

2015

2015/2016
November/
januari

2016/2017

2017
Juni

Tihange-2
worden weer
stilgelegd

termijn acties levert
onverwachte resultaten
op. De inschattingen
van de 'safety-case
2012' kunnen niet meer
met zekerheid als
conservatief gezien
worden. Aanvullend
onderzoek aan de
relatie tussen
waterstofvlokken en
neutronenverbrossing is
gestart
Situatieoverzicht De Tweede kamer is
geïnformeerd over
stand van zaken van
Belgische kerncentrales
Kerncentrales
De structurele
Doel-3 en
integriteit van de
Tihange-2
reactorvaten van Doel-3
definitief
en Tihange-2 ligt
herstart
binnen de opgelegde
veiligheidsnormen en
de aanwezigheid van
waterstofvlokken heeft
geen nadelige invloed
op de veiligheid van de
kerncentrales. Op 17
november 2015
oordeelde het FANC na
een uitgebreid
beoordelingsproces dat
deze reactoren veilig
zijn en aan alle
voorwaarden voldoen
om weer in bedrijf te
gaan
SituatieDe Tweede kamer is
overzicht
geïnformeerd over
Belgische
kerncentrales, inclusief
stand van zaken van het
waterstofvlokkendossie
r

Mondeling
vragenuur

In juni 2017 ontstond
onrust na
mediaberichtgeving dat
uit onderzoek van het

32645, nr. 62,
13 oktober 2014

TK 2015/2016,
32645, nr. 63,
11 november 2015
TK 2015/2016,
25422, nr. 126,
14 december 2015

- TK 2016/2017,

32645, nr. 67,
17 mei 2016
- TK 2016/2017,

32645, nr. 83,
7 juli 2016
- TK 2016/2017,

25422(32645), nr.
206, 14 september
2017
vragenuur 13 juni
2017

2017
september

Mondeling
vragenuur

FANC zou blijken dat
de hoeveelheid
waterstofvlokken zou
groeien, dit bleek niet
juist. De resultaten van
de metingen vielen
binnen de marges
inherent aan de
gebruikte
meettechnieken.
In september 2017 was
er berichtgeving dat de
waterstofvlokken al
sinds de productie van
de reactorvaten bekend
was en dat de vaten
indertijd ten onrecht
goedgekeurd zijn

vragenuur 26
september