Source: Basiswettenbestand
URL: BWBR0040545/2018-01-01_1/xml/BWBR0040545_2018-01-01_1.xml

Document:
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 januari 2018, nr. IENM/BSK-2018/5952, houdende aanwijzing van methoden of producten, bedoeld in voorschrift 5.1.7 van bijlage 2 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit intitule. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
  Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit citeertitel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
  
    
  De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
  
    Gelet op voorschrift 5.1.7 van bijlage 2 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater;
  
  
    BESLUIT:
  
2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
    
      
  
    Artikel
    1
  
  Voor het BIFIPRO koperzilverionisatiesysteem gelden de volgende voorschriften:
  
    
      1
      Als minimale spoelfrequentie wordt op basis van de uitgevoerde pilots vastgesteld een spoelfrequentie van minimaal eens in de twee weken.
    
    
      2.
      Onderdeel a van voorschrift 5.1.6 van bijlage 2 van deze regeling is niet van toepassing, indien de spoelfrequentie niet eerder wordt verlaagd dan dat er op de betreffende locatie minimaal een half jaar sprake is van een stabiele situatie, zowel met betrekking tot zowel de gehalten van koper- en zilverionen in het behandelde water als de afwezigheid van legionellabacteriën.
    
  
2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
      
  
    Artikel
    2
  
  Voor het ICA koperzilverionisatiesysteem gelden de volgende voorschriften:
  
    
      1.
      Als minimale spoelfrequentie wordt op basis van de uitgevoerde pilots vastgesteld een spoelfrequentie van minimaal eens per maand.
    
    
      2.
      Onderdeel a van voorschrift 5.1.6 van bijlage 2 van deze regeling is niet van toepassing, indien de spoelfrequentie niet eerder wordt verlaagd dan dat er op de betreffende locatie minimaal een half jaar sprake is van een stabiele situatie, zowel met betrekking tot zowel de gehalten van koper- en zilverionen in het behandelde water als de afwezigheid van legionellabacteriën.
    
  
2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
      
  
    Artikel
    3
  
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.
2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
    
    
  
    Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en worden bekendgemaakt op www.overheid.nl.
  
  
    De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
    
      C. van
      Nieuwenhuizen Wijbenga
    
  
2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-201801-01-2018Stcrt. 2018, 3213, datum inwerkingtreding 24-01-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.
  
2018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/59522018321323-01-201815-01-2018IENM/BSK-2018/595224-01-201801-01-2018