Source: Basis Wettenbestand
URL: BWBR0037946/2019-02-01_0/xml/BWBR0037946_2019-02-01_0.xml

Content:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0037946/2019-02-01/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0037946" inwerkingtreding="2019-02-01"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties/><wetgeving dtdversie="2.0" soort="zbo" stam-id="13538793" versie-id="23204792" id="C33510611" label-id="13508114" inwerkingtredingsdatum="2016-05-12">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="13538823" versie-id="23202282" id="C33508101" label-id="13505604" inwerking="2016-05-12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202150, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (Meetcode elektriciteit)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="13538833" versie-id="23202292" id="C33508111" label-id="13505614" inwerking="2016-05-12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11">Meetcode elektriciteit<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></citeertitel>
  <regeling>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="13538843" versie-id="23202302" id="C33508121" label-id="13505624" inwerking="2016-05-12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <wie>De Autoriteit Consument en Markt,</wie>
  <considerans>
    <considerans.al bevat="grondslag">Gelet op <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=36" label-id="2758634" verwijzing-id="2764046" bwb-id="BWBR0009755">artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998</extref>;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Besluit:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></aanhef>
    <regeling-tekst>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1" stam-id="13539233" versie-id="23202692" id="C33508511" label-id="13506014" inwerking="2016-05-12" label="1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Algemene bepalingen</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1" stam-id="13538903" versie-id="23202362" id="C33508181" label-id="13505684" inwerking="2016-05-12" label="1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.1</nr>
    <titel status="officieel">Werkingssfeer en definities</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1.1.1" stam-id="13538853" versie-id="23202312" id="C33508131" label-id="13505634" inwerking="2016-05-12" label="1.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.1.1</nr>
  </kop>
  <al>Deze code bevat de voorwaarden zoals bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=31" label-id="2758514" verwijzing-id="2764047" bwb-id="BWBR0009755">artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van de Wet</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1.1.2" stam-id="13538863" versie-id="23202322" id="C33508141" label-id="13505644" inwerking="2016-05-12" label="1.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.1.2</nr>
  </kop>
  <al>In deze code wordt verstaan onder ‘de Wet’: de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755" label-id="2759534" verwijzing-id="2764048" bwb-id="BWBR0009755">Elektriciteitswet 1998</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1.1.3" stam-id="13538873" versie-id="23202332" id="C33508151" label-id="13505654" inwerking="2016-05-12" label="1.1.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.1.3</nr>
  </kop>
  <al>Meetinrichtingen voldoen ten minste aan de daaraan in of krachtens de wet gestelde eisen. Ingeval van strijdigheid tussen een dwingende wettelijke eis en een eis uit deze code, geldt de dwingende wettelijke eis.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1.1.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1.1.4" stam-id="13538883" versie-id="25537602" id="C36456771" label-id="13505664" inwerking="2018-12-22" label="1.1.4" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.1.4</nr>
  </kop>
  <al>Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen uit de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037938" label-id="13493724" verwijzing-id="2919417" bwb-id="BWBR0037938">Begrippencode elektriciteit</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1.1.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.1/Artikel1.1.5" stam-id="13538893" versie-id="23202352" id="C33508171" label-id="13505674" inwerking="2016-05-12" label="1.1.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.1.5</nr>
  </kop>
  <al>In zoverre een meetinrichting onder de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764051" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> valt, is deze code niet van toepassing ten aanzien van een onderwerp dat voor die meetinrichting in de Metrologiewet wordt geregeld.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;artikel=1.1.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.1.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.1.5"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=1.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2" stam-id="13539223" versie-id="23202682" id="C33508501" label-id="13506004" inwerking="2016-05-12" label="1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2</nr>
    <titel status="officieel">Voorwaarden met betrekking tot meterbeheerders, meterplaatsers en meetverantwoordelijken</titel>
  </kop><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.1" stam-id="13538923" versie-id="23202382" id="C33508201" label-id="13505704" inwerking="2016-05-12" label="1.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.1</nr>
    <titel status="officieel">Meterbeheerder</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.1/Artikel1.2.1.1" stam-id="13538913" versie-id="23202372" id="C33508191" label-id="13505694" inwerking="2016-05-12" label="1.2.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.1.1</nr>
  </kop>
  <al>De meterbeheerder participeert in het door de toezichthouder op de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764052" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> goedgekeurde systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde meters zoals uitgevoerd in opdracht van de deelnemende meterbeheerders gezamenlijk of toont aan op andere, ter beoordeling van de toezichthouder op de Metrologiewet, aanvaardbare gelijkwaardige wijze te voorzien in een dergelijke controle.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.1&amp;artikel=1.2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.1"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2" stam-id="13538953" versie-id="23202412" id="C33508231" label-id="13505734" inwerking="2016-05-12" label="1.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.2</nr>
    <titel status="officieel">Meterplaatser</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2/Artikel1.2.2.1" stam-id="13538933" versie-id="23202392" id="C33508211" label-id="13505714" inwerking="2016-05-12" label="1.2.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Het deel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting dat geplaatst moet worden bij de aansluiting, wordt geplaatst door een meterplaatser die is erkend conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508094" verwijzing-id="2764104" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4">bijlage 4</intref>, of door de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.2&amp;artikel=1.2.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2/Artikel1.2.2.2" stam-id="13538943" versie-id="23202402" id="C33508221" label-id="13505724" inwerking="2016-05-12" label="1.2.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.2.2</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder verstrekt aan de meterplaatser op diens verzoek:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2/Artikel1.2.2.2/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de bedrijfsspecifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden, aan of in de onmiddellijke nabijheid van de aansluiting, die verband houden met de plaatsing van meetinrichtingen;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2/Artikel1.2.2.2/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het recht om verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht te schenden of verbreken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de onmiddellijke nabijheid van de aansluiting, die verband houden met de plaatsing van meetinrichtingen.</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2/Artikel1.2.2.2/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het recht om namens de netbeheerder verzegelingen aan te brengen conform de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506794" verwijzing-id="2764437" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2">4.1.2</intref> genoemde voorwaarden.</al>
    </li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.2&amp;artikel=1.2.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.2"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3" stam-id="13539033" versie-id="23202492" id="C33508311" label-id="13505814" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3</nr>
    <titel status="officieel">Het overdragen van meetverantwoordelijkheid</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.1" stam-id="13538963" versie-id="23202422" id="C33508241" label-id="13505744" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.1</nr>
  </kop>
  <al>Tot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor een grootverbruikaansluiting zijn slechts personen toegelaten die hiervoor conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508094" verwijzing-id="2764103" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4">bijlage 4</intref> zijn erkend.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.2" stam-id="13538973" versie-id="23202432" id="C33508251" label-id="13505754" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.2</nr>
  </kop>
  <al>Per grootverbruikaansluiting is er één meetverantwoordelijke voor alle uit de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764098" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764099" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508044" verwijzing-id="2764100" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6">6</intref> voortvloeiende werkzaamheden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3" stam-id="13538983" versie-id="23202442" id="C33508261" label-id="13505764" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien de meetinrichting, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506024" verwijzing-id="2764087" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1">2.1.1 sub c</intref> tevens gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0015948" label-id="5464624" verwijzing-id="2764854" bwb-id="BWBR0015948">Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling</extref>, kan, in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505754" verwijzing-id="2764088" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.2">1.2.3.2</intref>, voor deze meetinrichting een andere meetverantwoordelijke, hierna te noemen het MEP-meetbedrijf, worden aangewezen dan de meetverantwoordelijke die op grond van 1.2.3.2 als meetverantwoordelijke voor de grootverbruikaansluiting van de desbetreffende aangeslotene in het aansluitingenregister van de netbeheerder staat geregistreerd, onder voorwaarde dat:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>het MEP-meetbedrijf hetzelfde is als het meetbedrijf dat verantwoordelijk is voor de niet-elektrische metingen ten behoeve van de kooldioxideindexbepaling;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>er achter een grootverbruikaansluiting slechts één MEP-meetbedrijf actief is;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>het MEP-meetbedrijf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle werkzaamheden die op grond van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764089" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764090" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508044" verwijzing-id="2764091" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6">6</intref> ten aanzien van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506024" verwijzing-id="2764092" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1">2.1.1 sub c</intref> bedoelde meetinrichting nodig zijn, met dien verstande dat hij de technische gegevens van de desbetreffende meetinrichting alsmede de meetgegevens van de desbetreffende meetinrichting ter beschikking stelt aan de op de desbetreffende grootverbruikaansluiting acterende meetverantwoordelijke in plaats van aan de netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting verantwoordelijk blijft voor de alle werkzaamheden die op grond van de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764093" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764094" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508044" verwijzing-id="2764095" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6">6</intref> ten aanzien van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506024" verwijzing-id="2764096" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1">2.1.1 sub b</intref> bedoelde meetinrichting nodig zijn, met dien verstande dat hij daarnaast de in het voorgaande lid bedoelde technische gegevens vastlegt in zijn meterregister en de meetgegevens afkomstig van de meetinrichting, bedoeld in 2.1.1 sub c van het MEP-meetbedrijf accepteert en ongewijzigd doorgeeft aan de netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>de meetverantwoordelijke geeft de meetgegevens, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0015182&amp;artikel=3" label-id="4878194" verwijzing-id="2764855" bwb-id="BWBR0015182">artikel 3, lid 1 van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling</extref> door aan de netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.3/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>het MEP-meetbedrijf verricht de in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0015182&amp;artikel=2a" label-id="5463974" verwijzing-id="2764856" bwb-id="BWBR0015182">artikel 2a, lid 2, onderdeel c van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling</extref> bedoelde verificatie van het meetrapport.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.4" stam-id="13538993" versie-id="25537612" id="C36456781" label-id="13505774" inwerking="2018-12-22" label="1.2.3.4" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.4</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505754" verwijzing-id="2764082" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.2">1.2.3.2</intref> is er voor grootverbruikaansluitingen waarbij op grond van <extref doc="onbekend" label-id="14874034" verwijzing-id="2919419">artikel 2.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit</extref> geen comptabele meetinrichting aanwezig is, geen meetverantwoordelijke voor alle uit de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764083" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764084" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508044" verwijzing-id="2764085" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6">6</intref> voortvloeiende werkzaamheden. In dat geval is de netbeheerder op grond van artikel 2.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit in combinatie met <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;artikel=6.3.5.2" label-id="13489004" verwijzing-id="2763747" bwb-id="BWBR0037934">artikel 6.3.5.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoeveelheid getransporteerde energie op het overdrachtspunt van de desbetreffende grootverbruikaansluiting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet
    geheel juist is.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.5" stam-id="13539003" versie-id="23202462" id="C33508281" label-id="13505784" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.5</nr>
  </kop>
  <al>Een aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor zijn grootverbruikaansluiting(en) niet zelf uitoefent, draagt die meetverantwoordelijkheid over aan een in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505744" verwijzing-id="2764079" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.1">1.2.3.1</intref> bedoelde persoon.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.6" stam-id="13539013" versie-id="23202472" id="C33508291" label-id="13505794" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.6</nr>
  </kop>
  <al>Indien de aangeslotene bij ingebruikname van de grootverbruikaansluiting geen meetverantwoordelijke aanwijst, of indien de aangeslotene de netbeheerder hierom verzoekt, wijst de netbeheerder voor de aangeslotene een meetverantwoordelijke aan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.3/Artikel1.2.3.7" stam-id="13539023" versie-id="23202482" id="C33508301" label-id="13505804" inwerking="2016-05-12" label="1.2.3.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.3.7</nr>
  </kop>
  <al>Een aangeslotene die de meetverantwoordelijkheid voor zijn grootverbruikaansluiting(en) niet zelf uitoefent, machtigt een meetverantwoordelijke voor het opvragen van informatie uit het aansluitingenregister van de netbeheerder, betrekking hebbend op de grootverbruikaansluiting van de aangeslotene alsmede voor het afwikkelen van het proces van overdracht van meetverantwoordelijkheid.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;artikel=1.2.3.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.3.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.3.7"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.3"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.4" stam-id="13539073" versie-id="23202532" id="C33508351" label-id="13505854" inwerking="2016-05-12" label="1.2.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.4</nr>
    <titel status="officieel">Beëindiging van de beheerovereenkomst tussen de meetverantwoordelijke en de aangeslotene</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.4/Artikel1.2.4.1" stam-id="13539043" versie-id="23202502" id="C33508321" label-id="13505824" inwerking="2016-05-12" label="1.2.4.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.4.1</nr>
  </kop>
  <al>De eigenaar van de meetinrichting is gerechtigd vanaf tien werkdagen na de datum waarop de beheerovereenkomst afloopt (delen van) de meetinrichting te (laten) verwijderen. Hierbij dient de meetverantwoordelijke ervoor te zorgen dat het overdrachtspunt in goede en veilige toestand achter blijft.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.4&amp;artikel=1.2.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.4/Artikel1.2.4.2" stam-id="13539053" versie-id="23202512" id="C33508331" label-id="13505834" inwerking="2016-05-12" label="1.2.4.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.4.2</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval tussen de aangeslotene en een andere meetverantwoordelijke binnen tien werkdagen na beëindiging van de oude beheerovereenkomst alsnog een beheerovereenkomst in werking treedt, wordt voor zover van toepassing vanaf dat moment de werkwijze volgens <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;paragraaf=4.6" label-id="13486914" verwijzing-id="2763748" bwb-id="BWBR0037934">4.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> gevolgd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.4&amp;artikel=1.2.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.4/Artikel1.2.4.3" stam-id="13539063" versie-id="23202522" id="C33508341" label-id="13505844" inwerking="2016-05-12" label="1.2.4.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.4.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.4&amp;artikel=1.2.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505834" verwijzing-id="2764164" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.4/Artikel1.2.4.2">1.2.4.2</intref> wordt de grootverbruikaansluiting door de netbeheerder gedeactiveerd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.4&amp;artikel=1.2.4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.4.3"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.4"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5" stam-id="13539213" versie-id="23202672" id="C33508491" label-id="13505994" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5</nr>
    <titel status="officieel">Vangnetregeling meetverantwoordelijkheid</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.1" stam-id="13539083" versie-id="23202542" id="C33508361" label-id="13505864" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.1</nr>
  </kop>
  <al>De vangnetregeling is van toepassing vanaf het moment dat de erkenning van de meetverantwoordelijke is ingetrokken tot het moment dat er voor de desbetreffende grootverbruikaansluiting een nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.2" stam-id="13539093" versie-id="23202552" id="C33508371" label-id="13505874" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.2</nr>
  </kop>
  <al>Aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW hebben tien werkdagen de tijd om een nieuwe meetverantwoordelijke aan te wijzen. De overige aangesloten hebben 40 werkdagen de tijd om een nieuwe meetverantwoordelijke aan te wijzen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.3" stam-id="13539103" versie-id="23202562" id="C33508381" label-id="13505884" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien de aangeslotene niet zelf binnen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505874" verwijzing-id="2764152" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.2">1.2.5.2</intref> genoemde termijn een nieuwe meetverantwoordelijke aanwijst, wijst de netbeheerder voor de aangeslotene een nieuwe meetverantwoordelijke aan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.4" stam-id="13539113" versie-id="23202572" id="C33508391" label-id="13505894" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.4</nr>
  </kop>
  <al>Onverwijld nadat hij bericht heeft ontvangen van de intrekking van de erkenning meldt de netbeheerder de desbetreffende aangeslotene of diens gemachtigde schriftelijk of, indien het een aangeslotene betreft met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, bij aangetekende brief, dat:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.4/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de erkenning van de door of namens hem aangewezen meetverantwoordelijke is ingetrokken;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.4&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.4/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>in verband met het intrekken van de erkenning van de door of namens de aangeslotene aangewezen meetverantwoordelijke de vangnetregeling in werking treedt;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.4&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.4/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>de aangeslotene verplicht is er alles aan te doen om te voorkomen dat zolang de vangnetregeling van toepassing is, de meetinrichting en de eventueel daarbij behorende communicatiemiddelen worden verwijderd of gewijzigd of niet meer functioneren of kunnen functioneren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.4&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.4/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de aangeslotene de gelegenheid heeft om binnen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505874" verwijzing-id="2764149" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.2">1.2.5.2</intref> genoemde termijn een nieuwe meetverantwoordelijke aan te wijzen;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.4&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.4/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>indien de aangeslotene niet zelf binnen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505874" verwijzing-id="2764150" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.2">1.2.5.2</intref> genoemde termijn een nieuwe meetverantwoordelijke aanwijst, de netbeheerder voor de aangeslotene een nieuwe meetverantwoordelijke aanwijst, waarbij de netbeheerder ten behoeve van de aangeslotene aangeeft wat de tarieven en voorwaarden zijn die door de door hem aan te wijzen meetverantwoordelijke worden gehanteerd, dan wel aangeeft op welke wijze deze tarieven en voorwaarden voor de aangeslotene toegankelijk zijn.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.4&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.5" stam-id="13539123" versie-id="25596422" id="C36526921" label-id="13505904" inwerking="2019-02-01" label="1.2.5.5" bron="Stcrt.2018-72074" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-24" publicatie_iwt="2018-12-24" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.5</nr>
  </kop>
  <al>Zolang de vangnetregeling van toepassing is, worden de meetgegevens ten behoeve van de balanceringsverantwoordelijkheid voor grootverbruikaansluitingen met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, vastgesteld op basis van het jaarverbruik van de voorafgaande periode en een profiel.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-02-01">01-02-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.6" stam-id="13539133" versie-id="23202592" id="C33508411" label-id="13505914" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.6</nr>
  </kop>
  <al>Voor aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW wordt het in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505904" verwijzing-id="2764146" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.5">1.2.5.5</intref> bedoelde profiel na overleg met de aangeslotene door de netbeheerder vastgesteld op basis van historische meetgegevens.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.7" stam-id="13539143" versie-id="25596432" id="C36526931" label-id="13505924" inwerking="2019-02-01" label="1.2.5.7" bron="Stcrt.2018-72074" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-24" publicatie_iwt="2018-12-24" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.7</nr>
  </kop>
  <al>Voor aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan of gelijk aan 1 MW en een grootverbruikaansluiting met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, wordt voor het in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505904" verwijzing-id="2764858" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.5">1.2.5.5</intref> bedoelde profiel gebruik gemaakt van een door de gezamenlijke netbeheerders en de BRP’s vooraf vastgesteld noodprofiel.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-02-01">01-02-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.8" stam-id="13539153" versie-id="25596442" id="C36526941" label-id="13505934" inwerking="2019-02-01" label="1.2.5.8" bron="Stcrt.2018-72074" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-24" publicatie_iwt="2018-12-24" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.8</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505914" verwijzing-id="2764139" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.6">1.2.5.6</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505924" verwijzing-id="2764140" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.7">1.2.5.7</intref> treft de netbeheerder bij aangeslotenen met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, waarbij de verzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507694" verwijzing-id="2764141" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3">5.3</intref>, en de overdracht van meetgegevens, zoals bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;sub-paragraaf=6.2.2" label-id="13488794" verwijzing-id="2763749" bwb-id="BWBR0037934">6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref>, ondanks de intrekking van de erkenning van de meetverantwoordelijke correct blijven functioneren, een regeling met de desbetreffende BRP om de desbetreffende meetgegevens te gebruiken zolang de vangnetregeling van toepassing is.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-02-01">01-02-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.9" stam-id="13539163" versie-id="23202622" id="C33508441" label-id="13505944" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.9</nr>
  </kop>
  <al>Zolang de vangnetregeling van toepassing is, is de meetverantwoordelijke wiens erkenning is ingetrokken, alsmede een eventuele beoogde nieuwe meetverantwoordelijke verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat de meetinrichting en de eventueel daarbij behorende communicatiemiddelen worden verwijderd of gewijzigd of niet meer functioneren of kunnen functioneren.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.10" stam-id="13539173" versie-id="23202632" id="C33508451" label-id="13505954" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.10</nr>
  </kop>
  <al>In het geval de meetverantwoordelijke in faillissement verkeert of surseance van betaling is verleend, wijst de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de curator respectievelijk bewindvoerder op de verplichting zoals genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505944" verwijzing-id="2764133" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.9">1.2.5.9</intref>. Zo nodig stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich garant voor eventuele kosten hiervan, maximaal gedurende de periode dat de vangnetregeling van toepassing is.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.11" stam-id="13539183" versie-id="25596452" id="C36526951" label-id="13505964" inwerking="2019-02-01" label="1.2.5.11" bron="Stcrt.2018-72074" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-24" publicatie_iwt="2018-12-24" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.11</nr>
  </kop>
  <al>Indien er, nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen, nog geen overdracht van meetgegevens kan plaats vinden zoals bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;sub-paragraaf=6.2.2" label-id="13488794" verwijzing-id="2763750" bwb-id="BWBR0037934">6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref>, kan voor een periode van maximaal tien werkdagen de procedure als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037940&amp;artikel=10.17" label-id="14875344" verwijzing-id="2923671" bwb-id="BWBR0037940">artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektriciteit</extref> worden toegepast.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-02-01">01-02-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.11&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.12" stam-id="13539193" versie-id="23202652" id="C33508471" label-id="13505974" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.12</nr>
  </kop>
  <al>Indien er sprake is van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, stelt de nieuwe meetverantwoordelijke onverwijld vast wat de meterstanden zijn aan het begin en het einde van de periode waarop de vangnetregeling van toepassing is geweest, alsmede het verbruik gedurende die periode, en geeft deze door aan de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.12&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.12&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.5/Artikel1.2.5.13" stam-id="13539203" versie-id="23202662" id="C33508481" label-id="13505984" inwerking="2016-05-12" label="1.2.5.13" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">1.2.5.13</nr>
  </kop>
  <al>Indien er sprake is van een kleinverbruikmeetinrichting of een profielgrootverbruikmeetinrichting en indien de verzameling van meetgegevens als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507514" verwijzing-id="2764446" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1">5.2.1</intref> of <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=5.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507484" verwijzing-id="2764447" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel5.1.1">5.1.1</intref> plaats zou moeten vinden in de periode waarin de vangnetregeling van toepassing is, wordt deze verzameling van meetgegevens opgeschort en vindt deze plaats binnen een maand nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.13&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;artikel=1.2.5.13&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=1.2.5.13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=1.2.5.13"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=1.2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=1.2.5"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=1.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2" stam-id="13539443" versie-id="23202902" id="C33508721" label-id="13506224" inwerking="2016-05-12" label="2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Keuze van meetinrichting en aanwijzing meetbeheerder</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1" stam-id="13539253" versie-id="23202712" id="C33508531" label-id="13506034" inwerking="2016-05-12" label="2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.1</nr>
    <titel status="officieel">Algemeen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1" stam-id="13539243" versie-id="23202702" id="C33508521" label-id="13506024" inwerking="2016-05-12" label="2.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.1.1</nr>
  </kop>
  <al>De bepalingen in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506224" verwijzing-id="2764119" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2">hoofdstuk 2</intref> zijn van toepassing op comptabele meetinrichtingen:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting tussen twee elektriciteitsnetten;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting van een aangeslotene niet zijnde een netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>ten behoeve van een productie-installatie achter een aansluiting groter dan 3x80 A.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2" stam-id="13539283" versie-id="23202742" id="C33508561" label-id="13506064" inwerking="2016-05-12" label="2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.2</nr>
    <titel status="officieel">Comptabele meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting tussen twee netten</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel2.2.1" stam-id="13539263" versie-id="23202722" id="C33508541" label-id="13506044" inwerking="2016-05-12" label="2.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.2.1</nr>
  </kop>
  <al>In het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting tussen twee netten is een telemetriegrootverbruikmeetinrichting aanwezig.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=2.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel2.2.2" stam-id="13539273" versie-id="25537622" id="C36456791" label-id="13506054" inwerking="2018-12-22" label="2.2.2" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.2.2</nr>
  </kop>
  <al>Aan een telemetriegrootverbruikmeetinrichting op een overdrachtspunt van een aansluiting tussen een net en het landelijk hoogspanningsnet, zoals bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=2.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506044" verwijzing-id="2764112" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.2/Artikel2.2.1">artikel 2.2.1</intref>, wordt voor een overdrachtspunt van een dergelijke aansluiting, zoals bedoeld in <extref doc="onbekend" label-id="14876074" verwijzing-id="2919420">artikel 15.2, eerste lid, van de Netcode elektriciteit</extref>, gelijk gesteld een comptabele meetinrichting die gebruik maakt van niet voor comptabele doeleinden geïnstalleerde meettransformatoren aan de hoogspanningszijde waarbij de nauwkeurigheid met inachtneming van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506954" verwijzing-id="2764113" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.2">artikel 4.3.2.2</intref> wordt verbeterd door toepassing van digitale foutcorrectie en digitale plaatscorrectie.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet
    geheel juist is.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;artikel=2.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3" stam-id="13539303" versie-id="23202762" id="C33508581" label-id="13506084" inwerking="2016-05-12" label="2.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.3</nr>
    <titel status="officieel">Meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.3/Artikel2.3.1" stam-id="13539293" versie-id="23202752" id="C33508571" label-id="13506074" inwerking="2016-05-12" label="2.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.3.1</nr>
  </kop>
  <al>In het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A is een niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting of een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting aanwezig.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;artikel=2.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4" stam-id="13539363" versie-id="23202822" id="C33508641" label-id="13506144" inwerking="2016-05-12" label="2.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.4</nr>
    <titel status="officieel">Meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.1" stam-id="13539313" versie-id="23202772" id="C33508591" label-id="13506094" inwerking="2016-05-12" label="2.4.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.4.1</nr>
  </kop>
  <al>In het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A is een telemetriegrootverbruikmeetinrichting aanwezig.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.2" stam-id="13539323" versie-id="23202782" id="C33508601" label-id="13506104" inwerking="2016-05-12" label="2.4.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.4.2</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506094" verwijzing-id="2764451" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.1">2.4.1</intref> is in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A met een gecontracteerd vermogen minder dan 0,1 MW, een profielgrootverbruikmeetinrichting aanwezig, tenzij de aangeslotene kiest voor een telemetriegrootverbruikmeetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.3" stam-id="13539333" versie-id="23202792" id="C33508611" label-id="13506114" inwerking="2016-05-12" label="2.4.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.4.3</nr>
  </kop>
  <al>Blindenergie wordt niet gemeten bij aansluitingen waarvan het gecontracteerde vermogen minder dan 0,1 MW bedraagt en de aansluiting alleen wordt gebruikt voor het afnemen van elektrische energie uit het net.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.4" stam-id="13539343" versie-id="25537632" id="C36456801" label-id="13506124" inwerking="2018-12-22" label="2.4.4" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.4.4</nr>
  </kop>
  <al>Bij aansluitingen met een gecontracteerd vermogen van meer dan 0,1 MW en bij aansluitingen die worden gebruikt voor het leveren van energie aan het net wordt blindenergie gemeten als vanwege de aard van de aangesloten belasting kan worden verwacht dat de arbeidsfactor op de aansluiting lager kan worden dan de op grond van de <extref doc="onbekend" label-id="14874004" verwijzing-id="2919421">artikelen 2.27</extref> en <extref doc="onbekend" label-id="14874274" verwijzing-id="2919422">3.15, eerste lid van de Netcode elektriciteit</extref> van toepassing zijnde waarde. De meetinrichting is in dat geval uitgerust met één of meer kvarh- meters, waarmee per aansluiting het aantal kvarh per maand wordt bepaald.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet
    geheel juist is.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.5" stam-id="13539353" versie-id="23202812" id="C33508631" label-id="13506134" inwerking="2016-05-12" label="2.4.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.4.5</nr>
  </kop>
  <al>kWmax wordt gemeten op alle overdrachtspunten van grootverbruikaansluitingen waar op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037951&amp;paragraaf=3.7" label-id="13517724" verwijzing-id="2764834" bwb-id="BWBR0037951">3.7 van de Tarievencode elektriciteit</extref> de kWmax één van de tariefdragers is.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.4.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.4.5"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.4"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5" stam-id="13539383" versie-id="23202842" id="C33508661" label-id="13506164" inwerking="2016-05-12" label="2.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.5</nr>
    <titel status="officieel">Meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.5/Artikel2.5.1" stam-id="13539373" versie-id="23202832" id="C33508651" label-id="13506154" inwerking="2016-05-12" label="2.5.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.5.1</nr>
  </kop>
  <al>Een productiemeetinrichting wordt, indien vereist, geplaatst op de plaats waar de productie-installatie met de rest van de elektrische installatie is verbonden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.5.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.5.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.5.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;artikel=2.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.5.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.5.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.5"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6" stam-id="13539433" versie-id="24229802" id="C34803151" label-id="13506214" inwerking="2017-07-13" label="2.6" bron="Stcrt.2017-39821" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2017-07-13" publicatie_bron="2017-07-17" publicatie_iwt="2017-07-17" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.6</nr>
    <titel status="officieel">Aanwijzing meterbeheerder</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.1" stam-id="13539393" versie-id="23202852" id="C33508671" label-id="13506174" inwerking="2016-05-12" label="2.6.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.6.1</nr>
  </kop>
  <al>De meterbeheerder van een meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting tussen twee netten is een door de beide netbeheerders aangewezen meetverantwoordelijke, tenzij één van beide netten een particulier net is. In dat geval is het een door de beheerder van het particuliere net aangewezen meetverantwoordelijke.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.2" stam-id="13539403" versie-id="23202862" id="C33508681" label-id="13506184" inwerking="2016-05-12" label="2.6.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.6.2</nr>
  </kop>
  <al>De meterbeheerder van een meetinrichting van een kleinverbruikaansluiting is de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.3" stam-id="13539413" versie-id="23202872" id="C33508691" label-id="13506194" inwerking="2016-05-12" label="2.6.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.6.3</nr>
  </kop>
  <al>De meterbeheerder van een meetinrichting van een grootverbruikaansluiting is de meetverantwoordelijke.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.4" stam-id="13539423" versie-id="25537642" id="C36456811" label-id="13506204" inwerking="2018-12-22" label="2.6.4" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.6.4</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder beheert het eventueel aanwezige primaire deel van de meetinrichting tenzij de netbeheerder en de aangeslotene anders zijn overeengekomen. Dit is ook van toepassing op de meetinrichting bij een “MS- aansluiting met meting op LS”, zoals bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037951&amp;bijlage=A" label-id="13518014" verwijzing-id="2764846" bwb-id="BWBR0037951">bijlage A5 van de Tarievencode elektriciteit</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.5" stam-id="14071243" versie-id="25537652" id="C36456821" label-id="14032094" inwerking="2018-12-22" label="2.6.5" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">2.6.5</nr>
  </kop>
  <al>Indien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van <extref doc="onbekend" label-id="14873824" verwijzing-id="2919424">artikel 2.9 van de Netcode elektriciteit</extref>, wijst in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506204" verwijzing-id="2831328" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.4">artikel 2.6.4</intref> de aangeslotene een beheerder aan voor het eventueel aanwezige primaire deel van de meetinrichting, als bedoeld in artikel 2.9, onderdeel g, van de Netcode elektriciteit. De aangeslotene draagt er zorg voor dat deze aangewezen beheerder jegens de meetverantwoordelijke voldoet aan de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507054" verwijzing-id="2831326" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2">paragraaf 4.3.2</intref> van de Meetcode elektriciteit genoemde verplichtingen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=2.6.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=2.6.5"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2017-39821"><publicatiejaar>2017</publicatiejaar><publicatienr>39821</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2017-07-17">17-07-2017</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2017-07-13">13-07-2017</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2017/203224</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2017-39821"><publicatiejaar>2017</publicatiejaar><publicatienr>39821</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2017-07-17">17-07-2017</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2017-07-13">13-07-2017</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2017/203224</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2017-07-13">13-07-2017</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=2.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=2.6"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3" stam-id="13539923" versie-id="23203382" id="C33509201" label-id="13506704" inwerking="2016-05-12" label="3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Uitrol van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen ten behoeve van kleinverbruikaansluitingen</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1" stam-id="13539503" versie-id="23202962" id="C33508781" label-id="13506284" inwerking="2016-05-12" label="3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.1</nr>
    <titel status="officieel">Algemeen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel3.1.1" stam-id="13539453" versie-id="23202912" id="C33508731" label-id="13506234" inwerking="2016-05-12" label="3.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.1.1</nr>
  </kop>
  <al>Er is sprake van een prioriteitsplaatsing indien de aangeslotene op zijn verzoek of op verzoek van een derde ten behoeve van zijn kleinverbruikaansluiting – voorafgaande aan de collectieve uitrol van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen in de desbetreffende wijk – de beschikking krijgt over een door of namens de netbeheerder geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=3.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel3.1.2" stam-id="13539463" versie-id="23202922" id="C33508741" label-id="13506244" inwerking="2016-05-12" label="3.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.1.2</nr>
  </kop>
  <al>Indien de aangeslotene dit verzoekt, komt hij in aanmerking voor een prioriteitsplaatsing. Voor de aanvraag van een prioriteitsplaatsing is <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506354" verwijzing-id="2764163" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2">paragraaf 3.2</intref> van toepassing.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=3.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel3.1.3" stam-id="13539473" versie-id="23202932" id="C33508751" label-id="13506254" inwerking="2016-05-12" label="3.1.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.1.3</nr>
  </kop>
  <al>Er is sprake van een plaatsing door derden van een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting indien een aangeslotene ten behoeve van zijn kleinverbruikaansluiting de beschikking krijgt over een door een meterplaatser geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=3.1.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel3.1.4" stam-id="13539483" versie-id="23202942" id="C33508761" label-id="13506264" inwerking="2016-05-12" label="3.1.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.1.4</nr>
  </kop>
  <al>Voor het op verzoek van de aangeslotene door een ander dan de netbeheerder ter beschikking stellen van een door de netbeheerder te leveren op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting, is <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506514" verwijzing-id="2764155" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3">paragraaf 3.3</intref> van toepassing.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=3.1.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.1/Artikel3.1.5" stam-id="13539493" versie-id="23202952" id="C33508771" label-id="13506274" inwerking="2016-05-12" label="3.1.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.1.5</nr>
  </kop>
  <al>Voor het op verzoek van de aangeslotene door een ander dan de netbeheerder ter beschikking stellen van een niet door de netbeheerder te leveren op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting, is <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506694" verwijzing-id="2764151" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4">paragraaf 3.4</intref> van toepassing.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;artikel=3.1.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.1.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.1.5"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2" stam-id="13539573" versie-id="23203032" id="C33508851" label-id="13506354" inwerking="2016-05-12" label="3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2</nr>
    <titel status="officieel">Procedure prioriteitsplaatsing</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.1" stam-id="13539513" versie-id="23202972" id="C33508791" label-id="13506294" inwerking="2016-05-12" label="3.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Indien de aangeslotene of een derde een prioriteitsplaatsing wenst, geeft de aangeslotene of diens gemachtigde de netbeheerder opdracht voor een prioriteitsplaatsing en verstrekt daarbij de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de EAN-code van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>correspondentieadres en gegevens voor facturering van de kosten voor de prioriteitsplaatsing.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2" stam-id="13539523" versie-id="23202982" id="C33508801" label-id="13506304" inwerking="2016-05-12" label="3.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2.2</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder controleert of:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de melding aan de juiste netbeheerder is gedaan;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>het een aansluiting betreft die in aanmerking komt voor plaatsing van een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>er op de desbetreffende aansluiting nog geen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting is geplaatst;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>plaatsing van de meter op het adres niet binnen drie maanden is ingepland door de netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>voor zover dit op afstand is te bepalen: of plaatsing van de meter technisch mogelijk is;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>voor zover dit op afstand is te bepalen: of plaatsing van de meter financieel redelijk is en of dit in verhouding staat tot potentiële energiebesparingen.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.3" stam-id="13539533" versie-id="23202992" id="C33508811" label-id="13506314" inwerking="2016-05-12" label="3.2.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2.3</nr>
  </kop>
  <al>Het resultaat van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506304" verwijzing-id="2764861" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2">3.2.2</intref> genoemde vaststelling wordt binnen 5 werkdagen na de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506294" verwijzing-id="2764142" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.1">3.2.1</intref> bedoelde aanvraag meegedeeld aan de aangeslotene. Indien niet aan alle in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506304" verwijzing-id="2764143" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.2">3.2.2</intref> genoemde criteria wordt voldaan, wordt de procedure prioriteitsplaatsing gestopt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.4" stam-id="13539543" versie-id="23203002" id="C33508821" label-id="13506324" inwerking="2016-05-12" label="3.2.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2.4</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder neemt binnen 3 maanden na de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506294" verwijzing-id="2764137" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.1">3.2.1</intref> bedoelde aanvraag de oude meetinrichting weg en plaatst de nieuwe op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.5" stam-id="13539553" versie-id="23203012" id="C33508831" label-id="13506334" inwerking="2016-05-12" label="3.2.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2.5</nr>
  </kop>
  <al>De in 3.2.4 genoemde verplichting van de netbeheerder vervalt indien het niet lukt om in de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506324" verwijzing-id="2764135" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.4">3.2.4</intref> genoemde periode een afspraak over de plaatsing te maken met de aangeslotene of indien de aangeslotene zich niet houdt aan de gemaakte afspraak.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.2/Artikel3.2.6" stam-id="13539563" versie-id="23203022" id="C33508841" label-id="13506344" inwerking="2016-05-12" label="3.2.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.2.6</nr>
  </kop>
  <al>Nadat geconstateerd is dat de nieuwe meetinrichting gedurende 5 aaneengesloten dagen op afstand uitleesbaar is, wordt de aanwezigheid van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door de netbeheerder verwerkt in zijn aansluitingenregister.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;artikel=3.2.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.2.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.2.6"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3" stam-id="13539733" versie-id="23203192" id="C33509011" label-id="13506514" inwerking="2016-05-12" label="3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3</nr>
    <titel status="officieel">Procedure plaatsing door derden van een door de netbeheerder geleverde meetinrichting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.1" stam-id="13539583" versie-id="25537662" id="C36456831" label-id="13506364" inwerking="2018-12-22" label="3.3.1" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.1</nr>
  </kop>
  <al>Een ander dan de netbeheerder die op verzoek van de aangeslotene, conform <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ad" label-id="11241294" verwijzing-id="2919429" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ad, zesde lid</extref>, of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ae" label-id="11241304" verwijzing-id="2919430" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998</extref>, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting meldt de voorgenomen plaatsing van een door de netbeheerder te leveren op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting aan de netbeheerder en verstrekt daarbij de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de EAN-code van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>naam en contactgegevens van de meterplaatser;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>naam en contactgegevens van de aanvrager.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.1&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2" stam-id="13539593" versie-id="23203052" id="C33508871" label-id="13506374" inwerking="2016-05-12" label="3.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.2</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder controleert of:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de melding aan de juiste netbeheerder is gedaan;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>het een aansluiting betreft die in aanmerking komt voor plaatsing van een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>er op de desbetreffende aansluiting nog geen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting is geplaatst;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>plaatsing van de meter op het adres niet binnen drie maanden is ingepland door de netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>de meterplaatser is erkend.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.3" stam-id="13539603" versie-id="25537672" id="C36456841" label-id="13506384" inwerking="2018-12-22" label="3.3.3" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.3</nr>
  </kop>
  <al>Het resultaat van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506374" verwijzing-id="2919433" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.2">artikel 3.3.2</intref> genoemde vaststelling wordt binnen vijf werkdagen na de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506364" verwijzing-id="2919434" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.1">artikel 3.3.1</intref> bedoelde melding door de netbeheerder meegedeeld aan de ander dan de netbeheerder die op verzoek van de aangeslotene conform <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ad" label-id="11241294" verwijzing-id="2919435" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ad, zesde lid</extref>, of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ae" label-id="11241304" verwijzing-id="2919436" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998</extref>, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting. Indien niet aan alle in artikel 3.3.2 genoemde criteria wordt voldaan, wordt de procedure plaatsing door derden van een door de netbeheerder geleverde meetinrichting gestopt door de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.4" stam-id="13539613" versie-id="23203072" id="C33508891" label-id="13506394" inwerking="2016-05-12" label="3.3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.4</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser neemt binnen vijftien werkdagen na de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506384" verwijzing-id="2764124" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.3">3.3.3</intref> bedoelde melding contact op met de netbeheerder voor het maken van afspraken over de datum en het tijdstip van de verwijdering van de oude meetinrichting en plaatsing van de nieuwe meetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.5" stam-id="13539623" versie-id="23203082" id="C33508901" label-id="13506404" inwerking="2016-05-12" label="3.3.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.5</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder verstrekt uiterlijk vijf werkdagen voor de conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506394" verwijzing-id="2764452" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.4">3.3.4</intref> geplande plaatsing:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.5/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de te plaatsen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting met de daarbij behorende gebruiks-, montage- en transportinstructies</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.5&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.5/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de meterwisselgegevens:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.5/Onderdeelb/Onderdeel._1">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het meternummer van de huidige meetinrichting;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.5/Onderdeelb/Onderdeel._2">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de marge waarbinnen de tellerstand(en) van de huidige meetinrichting moeten liggen ten tijde van de plaatsing.</al>
        </li>
      </lijst>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.5&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.6" stam-id="13539633" versie-id="23203092" id="C33508911" label-id="13506414" inwerking="2016-05-12" label="3.3.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.6</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser controleert of de vastgelegde tellerstanden van de oude meetinrichting zich binnen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506404" verwijzing-id="2764118" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.5">3.3.5</intref> bedoelde marge bevinden en of het meternummer van de oude meetinrichting klopt. Indien dat niet het geval is, neemt de meterplaatser contact op met de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.7" stam-id="13539643" versie-id="23203102" id="C33508921" label-id="13506424" inwerking="2016-05-12" label="3.3.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.7</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser neemt de oude meetinrichting weg en plaatst de door de netbeheerder verstrekte op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.8" stam-id="13539653" versie-id="23203112" id="C33508931" label-id="13506434" inwerking="2016-05-12" label="3.3.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.8</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser legt ter plekke vast:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.8/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.8&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.8/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de datum van de meterwisseling</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.8&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.8/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>het meternummer en de tellerstand(en) van de oude meetinrichting</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.8&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.8/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>het meternummer en de tellerstand(en) van de nieuwe meetinrichting en laat de aangeslotene met het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaren dat hij/zij akkoord gaat met bovengenoemde gegevens.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.8&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.9" stam-id="13539663" versie-id="23203122" id="C33508941" label-id="13506444" inwerking="2016-05-12" label="3.3.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.9</nr>
  </kop>
  <al>Indien de aangeslotene niet verklaart dat de tellerstand(en) van de oude meetinrichting juist zijn, zorgt de meterplaatser voor een foto met tellerstanden en meternummer.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.10" stam-id="13539673" versie-id="23203132" id="C33508951" label-id="13506454" inwerking="2016-05-12" label="3.3.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.10</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser verzendt de in 3.3.8 genoemde gegevens binnen één werkdag na de dag van plaatsing in een door de gezamenlijke netbeheerders opgesteld format voor elektronische gegevensuitwisseling aan de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.11" stam-id="13539683" versie-id="23203142" id="C33508961" label-id="13506464" inwerking="2016-05-12" label="3.3.11" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.11</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser levert de oude meetinrichting conform de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506394" verwijzing-id="2764106" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.4">3.3.4</intref> genoemde afspraken af bij de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.11&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.12" stam-id="13539693" versie-id="23203152" id="C33508971" label-id="13506474" inwerking="2016-05-12" label="3.3.12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.12</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder controleert of de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten dagen op afstand uitleesbaar is. Indien dit niet het geval is wordt de meterplaatser in de gelegenheid gesteld om het probleem uiterlijk binnen tien werkdagen op te lossen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.12&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.12&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.13" stam-id="13539703" versie-id="23203162" id="C33508981" label-id="13506484" inwerking="2016-05-12" label="3.3.13" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.13</nr>
  </kop>
  <al>Nadat geconstateerd is dat de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten dagen op afstand uitleesbaar is, wordt de plaatsing geaccepteerd door de netbeheerder en wordt de aanwezigheid van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door de netbeheerder verwerkt in zijn aansluitingenregister.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.13&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.13&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.13"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.14" stam-id="13539713" versie-id="23203172" id="C33508991" label-id="13506494" inwerking="2016-05-12" label="3.3.14" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.14</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder neemt, na acceptatie, de nieuw geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting in beheer en betaalt de bij of krachtens de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755" label-id="2759534" verwijzing-id="2764058" bwb-id="BWBR0009755">Wet</extref> daartoe vastgestelde vergoeding.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.14&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.14" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.14"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.14&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.14" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.14"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.15" stam-id="13539723" versie-id="23203182" id="C33509001" label-id="13506504" inwerking="2016-05-12" label="3.3.15" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.3.15</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder bewaart de op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506454" verwijzing-id="2764863" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.10">3.3.10</intref> ontvangen gegevens tenminste twee jaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.15&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.15" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.15"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.15&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.3.15" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.3.15"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4" stam-id="13539913" versie-id="23203372" id="C33509191" label-id="13506694" inwerking="2016-05-12" label="3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4</nr>
    <titel status="officieel">Procedure plaatsing door derden van een niet door de netbeheerder geleverde meetinrichting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1" stam-id="13539743" versie-id="25537682" id="C36456851" label-id="13506524" inwerking="2018-12-22" label="3.4.1" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.1</nr>
  </kop>
  <al>Een ander dan de netbeheerder die op verzoek van de aangeslotene conform <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ad" label-id="11241294" verwijzing-id="2919431" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ad, zesde lid</extref>, of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ae" label-id="11241304" verwijzing-id="2919432" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998</extref>, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting meldt de voorgenomen plaatsing van een niet door de netbeheerder geleverde op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting aan de netbeheerder en verstrekt daarbij de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de EAN-code van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>naam en contactgegevens van de meterplaatser;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>merk en type-aanduiding van de te plaatsen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>naam en contactgegevens van de aanvrager.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2" stam-id="13539753" versie-id="23203212" id="C33509031" label-id="13506534" inwerking="2016-05-12" label="3.4.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.2</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder controleert of:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de melding aan de juiste netbeheerder is gedaan;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>het een aansluiting betreft die in aanmerking komt voor plaatsing van een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>er op de desbetreffende aansluiting nog geen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting is geplaatst;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>plaatsing van de meter op het adres niet binnen drie maanden is ingepland door de netbeheerder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>de meterplaatser erkend is;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>de te plaatsen op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting voldoet aan de bij of krachtens de in het <extref doc="jci1.3:c:BWBR0030605" label-id="11463374" verwijzing-id="2764061" bwb-id="BWBR0030605">Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen</extref> gestelde eisen en of deze meetinrichting informatie kan uitwisselen met (het informatiesysteem van) de netbeheerder zonder dat dit specifieke aanpassingen aan het informatie- c.q. uitleessysteem van de betreffende netbeheerder behoeft.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.3" stam-id="13539763" versie-id="25537692" id="C36456861" label-id="13506544" inwerking="2018-12-22" label="3.4.3" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.3</nr>
  </kop>
  <al>Het resultaat van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506534" verwijzing-id="2919437" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2">artikel 3.4.2</intref> genoemde vaststelling wordt binnen vijf werkdagen na de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506524" verwijzing-id="2919438" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.1">artikel 3.4.1</intref> bedoelde melding meegedeeld aan de ander dan de netbeheerder die op verzoek van de aangeslotene conform <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ad" label-id="11241294" verwijzing-id="2919439" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ad, zesde lid</extref>, of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755&amp;artikel=26ae" label-id="11241304" verwijzing-id="2919440" bwb-id="BWBR0009755">artikel 26ae, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998</extref>, er zorg voor draagt dat de aangeslotene beschikt over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.</al>
  <al>Indien niet aan alle in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506534" verwijzing-id="2919441" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.2">artikel 3.4.2</intref> genoemde criteria wordt voldaan, wordt de procedure plaatsing door derden van een niet door de netbeheerder geleverde meetinrichting gestopt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.4" stam-id="13539773" versie-id="23203232" id="C33509051" label-id="13506554" inwerking="2016-05-12" label="3.4.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.4</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser neemt binnen 15 werkdagen na de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506544" verwijzing-id="2764074" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.3">3.4.3</intref> bedoelde melding contact op met de netbeheerder voor het maken van afspraken over de datum en het tijdstip van de verwijdering van de oude meetinrichting en plaatsing van de nieuwe meetinrichting en over de toegankelijkheid van de communicatievoorziening.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.5" stam-id="13539783" versie-id="23203242" id="C33509061" label-id="13506564" inwerking="2016-05-12" label="3.4.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.5</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder verstrekt uiterlijk 5 werkdagen voor de conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506554" verwijzing-id="2764172" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.4">3.4.4</intref> geplande plaatsing de meterwisselgegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.5/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het meternummer van de huidige meetinrichting;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.5/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de marge waarbinnen de tellerstand(en) van de huidige meetinrichting moeten liggen ten tijde van de plaatsing.</al>
    </li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.6" stam-id="13539793" versie-id="23203252" id="C33509071" label-id="13506574" inwerking="2016-05-12" label="3.4.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.6</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser controleert of de vastgelegde tellerstanden van de oude meetinrichting zich binnen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506564" verwijzing-id="2764170" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.5">3.4.5</intref> bedoelde marge bevinden en of het meternummer van de oude meetinrichting klopt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.7" stam-id="13539803" versie-id="23203262" id="C33509081" label-id="13506584" inwerking="2016-05-12" label="3.4.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.7</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser neemt de oude meetinrichting weg en plaatst de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8" stam-id="13539813" versie-id="23203272" id="C33509091" label-id="13506594" inwerking="2016-05-12" label="3.4.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.8</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser legt ter plekke vast:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de datum en de tijd van de meterwisseling;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>het meternummer en de tellerstand(en) van de oude meetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>serienummer, metercode en bouwjaar van de nieuwe meetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>de tellerstand(en) van de nieuwe meetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
  <al>en laat de aangeslotene met het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaren dat hij/zij akkoord gaat met bovengenoemde gegevens.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.9" stam-id="13539823" versie-id="23203282" id="C33509101" label-id="13506604" inwerking="2016-05-12" label="3.4.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.9</nr>
  </kop>
  <al>Indien de aangeslotene niet verklaart dat de tellerstand(en) van de oude meetinrichting juist zijn, zorgt de meterplaatser voor een foto met tellerstanden en meternummer.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10" stam-id="13539833" versie-id="23203292" id="C33509111" label-id="13506614" inwerking="2016-05-12" label="3.4.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.10</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser verzamelt de additionele gegevens die de netbeheerder nodig heeft voor het in 7.3.2.4 bedoelde bericht, te weten: voor elk telwerk van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting, indien van toepassing, de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de telwerkindicatie;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de tariefzone;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de energierichting;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de meeteenheid;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10/Onderdeel._5">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het aantal posities voor de komma;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10/Onderdeel._6">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de vermenigvuldigingsfactor.</al>
    </li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.11" stam-id="13539843" versie-id="23203302" id="C33509121" label-id="13506624" inwerking="2016-05-12" label="3.4.11" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.11</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser verzamelt de gegevens omtrent het type meetinrichting en de wijze van communicatie die nodig zijn voor het functioneren van de meetinrichting met inbegrip van het tot stand komen van de communicatie.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.11&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.12" stam-id="13539853" versie-id="23203312" id="C33509131" label-id="13506634" inwerking="2016-05-12" label="3.4.12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.12</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser verzendt de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506594" verwijzing-id="2764159" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.8">3.4.8</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506614" verwijzing-id="2764160" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.10">3.4.10</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506624" verwijzing-id="2764161" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.11">3.4.11</intref> genoemde gegevens binnen één werkdag na de dag van plaatsing in een door de gezamenlijke netbeheerders opgesteld format voor elektronische gegevensuitwisseling aan de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.12&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.12&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.13" stam-id="13539863" versie-id="23203322" id="C33509141" label-id="13506644" inwerking="2016-05-12" label="3.4.13" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.13</nr>
  </kop>
  <al>De meterplaatser levert de oude meetinrichting conform de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506554" verwijzing-id="2764156" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.4">3.4.4</intref> genoemde afspraken af bij de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.13&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.13&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.13"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.14" stam-id="13539873" versie-id="23203332" id="C33509151" label-id="13506654" inwerking="2016-05-12" label="3.4.14" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.14</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder controleert of de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten dagen op afstand uitleesbaar is. Indien dit niet het geval is wordt de meterplaatser in de gelegenheid gesteld om het probleem uiterlijk binnen tien werkdagen op te lossen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.14&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.14" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.14"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.14&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.14" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.14"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.15" stam-id="13539883" versie-id="23203342" id="C33509161" label-id="13506664" inwerking="2016-05-12" label="3.4.15" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.15</nr>
  </kop>
  <al>Nadat geconstateerd is dat de nieuwe meetinrichting gedurende vijf aaneengesloten dagen op afstand uitleesbaar is, wordt de plaatsing geaccepteerd door de netbeheerder en wordt de aanwezigheid van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door de netbeheerder verwerkt in zijn aansluitingenregister.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.15&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.15" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.15"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.15&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.15" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.15"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.16" stam-id="13539893" versie-id="23203352" id="C33509171" label-id="13506674" inwerking="2016-05-12" label="3.4.16" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.16</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder neemt, na acceptatie, de nieuw geplaatste op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting in beheer en betaalt de bij of krachtens de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0009755" label-id="2759534" verwijzing-id="2764064" bwb-id="BWBR0009755">Wet</extref> daartoe vastgestelde vergoeding.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.16&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.16" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.16"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.16&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.16" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.16"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.17" stam-id="13539903" versie-id="23203362" id="C33509181" label-id="13506684" inwerking="2016-05-12" label="3.4.17" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">3.4.17</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder bewaart de op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506624" verwijzing-id="2764145" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.11">3.4.11</intref> ontvangen gegevens tenminste twee jaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.17&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.17" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.17"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.17&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=3.4.17" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=3.4.17"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=3.4"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4" stam-id="13540693" versie-id="23204152" id="C33509971" label-id="13507474" inwerking="2016-05-12" label="4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan meetinrichtingen</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1" stam-id="13540023" versie-id="23203482" id="C33509301" label-id="13506804" inwerking="2016-05-12" label="4.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1</nr>
    <titel status="officieel">Algemeen</titel>
  </kop><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.1" stam-id="13539953" versie-id="23203412" id="C33509231" label-id="13506734" inwerking="2016-05-12" label="4.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.1</nr>
    <titel status="officieel">Ontwerp, plaatsing en onderhoud</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.1/Artikel4.1.1.1" stam-id="13539933" versie-id="23203392" id="C33509211" label-id="13506714" inwerking="2016-05-12" label="4.1.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.1.1</nr>
  </kop>
  <al>De capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting, met inbegrip van het primaire deel van de meetinrichting, zijn in overeenstemming met de op de desbetreffende aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit, dan wel met de doorlaatwaarden van de aansluiting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.1&amp;artikel=4.1.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.1/Artikel4.1.1.2" stam-id="13539943" versie-id="23203402" id="C33509221" label-id="13506724" inwerking="2016-05-12" label="4.1.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.1.2</nr>
  </kop>
  <al>De meetinrichting wordt zodanig onderhouden, dat zij voortdurend aan de in deze code opgenomen eisen voldoet.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.1&amp;artikel=4.1.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.1.1"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2" stam-id="13540013" versie-id="23203472" id="C33509291" label-id="13506794" inwerking="2016-05-12" label="4.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.2</nr>
    <titel status="officieel">Verzegelingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2/Artikel4.1.2.1" stam-id="13539963" versie-id="23203422" id="C33509241" label-id="13506744" inwerking="2016-05-12" label="4.1.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Onverminderd de verzegelingen op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764065" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> wordt de meetinrichting door de meterbeheerder zodanig verzegeld dat niet in de meetinrichting kan worden ingegrepen zonder de verzegeling te verbreken.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;artikel=4.1.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2/Artikel4.1.2.2" stam-id="13539973" versie-id="23203432" id="C33509251" label-id="13506754" inwerking="2016-05-12" label="4.1.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.2.2</nr>
  </kop>
  <al>De verzegeling bestaat uit een hardwarematige en/of een daaraan gelijkwaardige softwarematige verzegeling. Softwarematige verzegelingen worden tenminste eenmaal per twee jaar gewijzigd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;artikel=4.1.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2/Artikel4.1.2.3" stam-id="13539983" versie-id="23203442" id="C33509261" label-id="13506764" inwerking="2016-05-12" label="4.1.2.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.2.3</nr>
  </kop>
  <al>De hardwarematige zegels dragen een kenmerk van de meterbeheerder en de functionaris die het zegel heeft aangebracht.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;artikel=4.1.2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2/Artikel4.1.2.4" stam-id="13539993" versie-id="24168942" id="C34730321" label-id="13506774" inwerking="2017-07-01" label="4.1.2.4" bron="Stcrt.2017-37757" effect="wijziging" ondertekening_bron="2017-06-15" publicatie_bron="2017-06-30" publicatie_iwt="2017-06-30" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.2.4</nr>
  </kop>
  <al>De meterbeheerder heeft een zegeladministratie en een schriftelijke instructie voor het gebruik van zegels. Indien het gebruikte type zegels vereist dat de meterbeheerder een zegeltang gebruikt, heeft de meterbeheerder tevens een zegeltangadministratie en een schriftelijke instructie voor het gebruik van zegeltangen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2017-37757"><publicatiejaar>2017</publicatiejaar><publicatienr>37757</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2017-06-30">30-06-2017</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2017-06-15">15-06-2017</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2017/203276</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2017-37757"><publicatiejaar>2017</publicatiejaar><publicatienr>37757</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2017-06-30">30-06-2017</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2017-06-15">15-06-2017</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2017/203276</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2017-07-01">01-07-2017</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;artikel=4.1.2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2/Artikel4.1.2.5" stam-id="13540003" versie-id="23203462" id="C33509281" label-id="13506784" inwerking="2016-05-12" label="4.1.2.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.1.2.5</nr>
  </kop>
  <al>Verzegelingen die door of vanwege de meterbeheerder zijn aangebracht op de meetinrichting worden niet geschonden of verbroken tenzij de meterbeheerder uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzegeling.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;artikel=4.1.2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.1.2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.1.2.5"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.1.2"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2" stam-id="13540113" versie-id="23203572" id="C33509391" label-id="13506894" inwerking="2016-05-12" label="4.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan kleinverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.1" stam-id="13540053" versie-id="23203512" id="C33509331" label-id="13506834" inwerking="2016-05-12" label="4.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.1</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.1/Artikel4.2.1.1" stam-id="13540033" versie-id="23203492" id="C33509311" label-id="13506814" inwerking="2016-05-12" label="4.2.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.1.1</nr>
  </kop>
  <al>De niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting geeft de tellerstanden weer voor één of twee telwerken (enkeltelwerk respectievelijk normaaltelwerk en laagtelwerk) per energierichting met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.1&amp;artikel=4.2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.1/Artikel4.2.1.2" stam-id="13540043" versie-id="23203502" id="C33509321" label-id="13506824" inwerking="2016-05-12" label="4.2.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.1.2</nr>
  </kop>
  <al>Indien bij een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A op laagspanningsniveau op het moment van inwerkingtreding van deze bepaling een Ferrarismeter met of zonder terugloopblokkering dan wel een elektronische éénrichtingmeter aanwezig is, en er op de desbetreffende aansluiting op enig moment sprake is van zowel levering als teruglevering van elektriciteit, is het, in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.1&amp;artikel=4.2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506814" verwijzing-id="2764875" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.1/Artikel4.2.1.1">4.2.1.1</intref>, toegestaan deze Ferrarismeter met of zonder terugloopblokkering dan wel een elektronische meetinrichting geschikt voor één richting toe te passen tot het moment dat de desbetreffende meetinrichting vervangen wordt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.1&amp;artikel=4.2.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.1"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.2" stam-id="13540073" versie-id="23203532" id="C33509351" label-id="13506854" inwerking="2016-05-12" label="4.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.2</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.2/Artikel4.2.2.1" stam-id="13540063" versie-id="23203522" id="C33509341" label-id="13506844" inwerking="2016-05-12" label="4.2.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.2.1</nr>
  </kop>
  <al>De op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting voldoet aan de op het moment van plaatsing geldende versie van het <extref doc="jci1.3:c:BWBR0030605" label-id="11463374" verwijzing-id="2764066" bwb-id="BWBR0030605">Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen</extref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.2&amp;artikel=4.2.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.2"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.3" stam-id="13540103" versie-id="23203562" id="C33509381" label-id="13506884" inwerking="2016-05-12" label="4.2.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.3</nr>
    <titel status="officieel">Storingen in de kleinverbruikmeetinrichting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.3/Artikel4.2.3.1" stam-id="13540083" versie-id="23203542" id="C33509361" label-id="13506864" inwerking="2016-05-12" label="4.2.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.3.1</nr>
  </kop>
  <al>Een storing in de gegevensoverdracht vanuit de op afstand uitleesbare meetinrichting wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de storing door de netbeheerder is gesignaleerd, verholpen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.3&amp;artikel=4.2.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.3/Artikel4.2.3.2" stam-id="13540093" versie-id="23203552" id="C33509371" label-id="13506874" inwerking="2016-05-12" label="4.2.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.2.3.2</nr>
  </kop>
  <al>Een storing in het meetgedeelte van de meetinrichting wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, nadat de storing is gesignaleerd door de netbeheerder, verholpen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.3&amp;artikel=4.2.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.2.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.2.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.2.3"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3" stam-id="13540683" versie-id="23204142" id="C33509961" label-id="13507464" inwerking="2016-05-12" label="4.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan grootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1" stam-id="13540153" versie-id="24229822" id="C34803181" label-id="13506934" inwerking="2017-07-13" label="4.3.1" bron="Stcrt.2017-39821" effect="structuurwijziging" ondertekening_bron="2017-07-13" publicatie_bron="2017-07-17" publicatie_iwt="2017-07-17" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.1</nr>
    <titel status="officieel">Algemeen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.1" stam-id="13540123" versie-id="23203582" id="C33509401" label-id="13506904" inwerking="2016-05-12" label="4.3.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.1.1</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder verleent een namens de meetverantwoordelijke opererende medewerker toegang tot het primaire deel en het secundaire deel van de meetinrichting in een aan de netbeheerder ter beschikking staande ruimte. De netbeheerder verleent deze toegang door:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>het verstrekken van een op naam gestelde aanwijzing en een sleutel aan de medewerker van de meetverantwoordelijke, of</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>het op kosten van de meetverantwoordelijke, in onderling overleg binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek om toegang, begeleiden van de medewerker van de meetverantwoordelijke door een bevoegde medewerker van de netbeheerder, of</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>het (laten) plaatsen van alle essentiële onderdelen van de meetinrichting in een voor de meetverantwoordelijke vrij toegankelijke ruimte.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.2" stam-id="13540133" versie-id="23203592" id="C33509411" label-id="13506914" inwerking="2016-05-12" label="4.3.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.1.2</nr>
  </kop>
  <al>Bij nieuw aan te leggen aansluitingen worden alle essentiële onderdelen van de meetinrichting in een voor de meetverantwoordelijke vrij toegankelijke ruimte geplaatst, tenzij de netbeheerder en de aangeslotene gezamenlijk anders zijn overeengekomen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.3" stam-id="13540143" versie-id="23203602" id="C33509421" label-id="13506924" inwerking="2016-05-12" label="4.3.1.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.1.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien de meetinrichting zich niet op het overdrachtspunt van de aansluiting bevindt, informeert de netbeheerder de meetverantwoordelijke over de afspraken die gemaakt zijn tussen de netbeheerder en de aangeslotene over de vermenigvuldigingsfactor voor het energieverlies tussen de meetinrichting en het overdrachtspunt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.4" stam-id="14071253" versie-id="25537702" id="C36456871" label-id="14032104" inwerking="2018-12-22" label="4.3.1.4" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.1.4</nr>
  </kop>
  <al>Indien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van <extref doc="onbekend" label-id="14873824" verwijzing-id="2919442">artikel 2.9 van de Netcode elektriciteit</extref> zorgt de op grond van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.6&amp;artikel=2.6.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="14032094" verwijzing-id="2831332" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.6/Artikel2.6.5">artikel 2.6.5</intref> aangewezen beheerder ervoor dat de capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting ten behoeve van het secundaire allocatiepunt, met inbegrip van het primaire deel van de meetinrichting, in overeenstemming zijn met de doorlaatwaarde van het betreffende allocatiepunt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.1.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.1.4"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2017-39821"><publicatiejaar>2017</publicatiejaar><publicatienr>39821</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2017-07-17">17-07-2017</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2017-07-13">13-07-2017</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2017/203224</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2017-39821"><publicatiejaar>2017</publicatiejaar><publicatienr>39821</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2017-07-17">17-07-2017</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2017-07-13">13-07-2017</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2017/203224</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2017-07-13">13-07-2017</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.1"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2" stam-id="13540273" versie-id="23203732" id="C33509551" label-id="13507054" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan het primaire deel van de meetinrichting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.1" stam-id="13540163" versie-id="23203622" id="C33509441" label-id="13506944" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Bij nieuw aan te leggen aansluitingen voldoet het primaire deel van de meetinrichting aan de eisen gesteld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508084" verwijzing-id="2764182" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3">bijlage 3</intref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.2" stam-id="13540173" versie-id="23203632" id="C33509451" label-id="13506954" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.2</nr>
  </kop>
  <al>Bij bestaande aansluitingen voldoet het primaire deel van de meetinrichting aan de eisen gesteld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508084" verwijzing-id="2764171" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3">bijlage 3</intref>, tenzij tussen de netbeheerder en de aangeslotene en/of de meetverantwoordelijke anders is overeengekomen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.3" stam-id="13540183" versie-id="25537712" id="C36456881" label-id="13506964" inwerking="2018-12-22" label="4.3.2.3" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.3</nr>
  </kop>
  <al>Bij meting aan laagspanningszijde van de MS/LS-transformator zorgt de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting voor aansluitklemmen in de spannings- en stroomcircuits waarop het secundaire deel van de meetinrichting kan worden aangesloten. De smeltveiligheden (inclusief de zekeringhouder) in de spanningsmeetcircuits maken onderdeel uit van het primaire deel van de meetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4" stam-id="13540193" versie-id="23203652" id="C33509471" label-id="13506974" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.4</nr>
  </kop>
  <al>De beheerder van het primaire deel van de meetinrichting informeert de meetverantwoordelijke en desgewenst de aangeslotene omtrent het primaire deel van de meetinrichting. Dit betreft voor zover van toepassing de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de actuele waarde van het op de aansluiting gecontracteerde transportvermogen dan wel het vermogen dat overeenkomt met de actuele doorlaatwaarde van de aansluiting (uitgedrukt in kW);</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>de overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de spanningstransformatoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen, de instrumentsveiligheidsfactor (Fs) en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de stroomtransformatoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>plaats, soort en waarde van de smeltveiligheden in het primaire circuit van de spanningstransformatoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.4/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>de schakeling van de meettransformatoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling, geaard of zwevend sterpunt, enz.).</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.5" stam-id="13540203" versie-id="23203662" id="C33509481" label-id="13506984" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.5</nr>
  </kop>
  <al>De beheerder van het primaire deel van de meetinrichting verhelpt storingen in het primaire deel van de meetinrichting zo spoedig mogelijk, doch in principe uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de storing aan hem is gemeld door de meetverantwoordelijke of op andere wijze is opgemerkt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.6" stam-id="13540213" versie-id="23203672" id="C33509491" label-id="13506994" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.6</nr>
  </kop>
  <al>Indien een oplossing binnen twee werkdagen niet mogelijk is, ontvangen de aangeslotene en de meetverantwoordelijke binnen twee werkdagen bericht binnen welke termijn de storing zal zijn verholpen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.7" stam-id="13540223" versie-id="23203682" id="C33509501" label-id="13507004" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.7</nr>
  </kop>
  <al>Het primaire deel van de meetinrichting wordt zodanig onderhouden, dat het voortdurend aan de in deze code opgenomen eisen voldoet.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8" stam-id="13540233" versie-id="23203692" id="C33509511" label-id="13507014" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.8</nr>
  </kop>
  <al>De beheerder van het primaire deel van de meetinrichting meldt de aangeslotene en de meetverantwoordelijke de voorgenomen verwisseling of wijziging van het primaire deel van de meetinrichting. De beheerder van het primaire deel van de meetinrichting verstrekt de meetverantwoordelijke de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>het meetveld,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de datum van verwisseling of wijziging,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>de reden van verwisseling of wijziging,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>de technische gegevens van de huidige meettransformatoren,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>de technische gegevens van de nieuwe meettransformatoren,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=g&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeelh">
      <li.nr>h.</li.nr>
      <al>voor zover bekend de apparaatnummers van de huidige en van de nieuwe meettransformatoren,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=h&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8/Onderdeeli">
      <li.nr>i.</li.nr>
      <al>het gecontracteerde transportvermogen.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;o=i&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.9" stam-id="13540243" versie-id="23203702" id="C33509521" label-id="13507024" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.9</nr>
  </kop>
  <al>Tussen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507014" verwijzing-id="2764157" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.8">4.3.2.8</intref> bedoelde melding en de daadwerkelijke verwisseling verstrijkt ten minste een periode van tien werkdagen. De meetverantwoordelijke gaat na of de voorgenomen verwisseling een aanpassing van de meetinrichting noodzakelijk maakt. Mocht dit het geval zijn, dan spreekt de meetverantwoordelijke, uiterlijk de vijfde werkdag na de in 4.3.2.8 bedoelde melding, zo nodig een latere datum af waarop de meettransformatoren worden verwisseld en tegelijkertijd de meetinrichting wordt aangepast.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.10" stam-id="13540253" versie-id="23203712" id="C33509531" label-id="13507034" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.10</nr>
  </kop>
  <al>Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting aan de aangeslotene en de meetverantwoordelijke het tijdstip waarop de meetinrichting uit bedrijf gaat. Indien de meetverantwoordelijke hierom verzoekt, geeft de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting tevens de momentane tellerstanden door.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.2/Artikel4.3.2.11" stam-id="13540263" versie-id="23203722" id="C33509541" label-id="13507044" inwerking="2016-05-12" label="4.3.2.11" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.2.11</nr>
  </kop>
  <al>Na voltooiing van de werkzaamheden meldt de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting dit aan de meetverantwoordelijke. Ingeval het een telemetriegrootverbruikmeetinrichting betreft, test de meetverantwoordelijke de communicatie op goede werking; na akkoordbevinding daarvan kan de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting de werkzaamheden beëindigen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.11&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;artikel=4.3.2.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.2.11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.2.11"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.2"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3" stam-id="13540323" versie-id="23203782" id="C33509601" label-id="13507104" inwerking="2016-05-12" label="4.3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.3</nr>
    <titel status="officieel">Administratie met betrekking tot de grootverbruikmeetinrichting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1" stam-id="13540283" versie-id="23203742" id="C33509561" label-id="13507064" inwerking="2016-05-12" label="4.3.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.3.1</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke legt, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van elke door hem beheerde meetinrichting vast in een meterregister en houdt deze gegevens actueel:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>van elk in gebruik zijnd telwerk:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._1">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uitmaakt,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._2">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de omschrijving van de te meten grootheid,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._3">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de vermenigvuldigingsfactor,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._4">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het aantal posities voor de komma,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._5">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de stand op het moment van ingebruikname en</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._6">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de datum en het tijdstip van ingebruikname;</al>
        </li>
      </lijst>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>van elk gedurende de afgelopen drie jaar buiten gebruik gesteld telwerk:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._1">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uit maakte,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._2">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de omschrijving van de te meten grootheid,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._3">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de vermenigvuldigingsfactor,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._4">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het aantal posities voor de komma,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._5">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de stand op het moment van ingebruikname,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._6">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de datum en het tijdstip van ingebruikname,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._7">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de stand op het moment van buitengebruikstelling,</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._8">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de datum en het tijdstip van buitengebruikstelling en</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelc/Onderdeel._9">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>een schatting van de hoeveelheid niet gemeten energie tussen de buitengebruikstelling van het telwerk en de ingebruikname van het nieuwe vervangende telwerk;</al>
        </li>
      </lijst>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de actuele waarde van het op de aansluiting gecontracteerde transportvermogen dan wel het vermogen dat overeenkomt met de actuele doorlaatwaarde van de aansluiting (uitgedrukt in kW);</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de spanningstransformatoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen, de instrumentsveiligheidsfactor (Fs) en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de stroomtransformatoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>plaats, soort en waarde van de smeltveiligheden in het primaire circuit van de spanningstransformatoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=g&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelh">
      <li.nr>h.</li.nr>
      <al>de schakeling van de meettransformatoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling, geaard of zwevend sterpunt, enz.);</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=h&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeeli">
      <li.nr>i.</li.nr>
      <al>de vermenigvuldigingsfactor voor elk telwerk en voor de gegevens opgeslagen in de databuffers;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=i&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelj">
      <li.nr>j.</li.nr>
      <al>andere gegevens die voor de meetverantwoordelijke van belang zijn, zoals de vermenigvuldigingsfactor voor het energieverlies tussen de plaats van de meetinrichting en het overdrachtspunt indien de meetinrichting zich niet op het overdrachtspunt van de aansluiting bevindt;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=j&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelk">
      <li.nr>k.</li.nr>
      <al>fabrikaat, type, fabrieksnummer en bouwjaar van de geïnstalleerde apparatuur;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=k&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeell">
      <li.nr>l.</li.nr>
      <al>kalibratiecertificaten van de verschillende meetmiddelen van de meetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=l&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=l"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelm">
      <li.nr>m.</li.nr>
      <al>het jaar waarin de meters voor het laatst zijn gereviseerd;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=m&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=m"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeeln">
      <li.nr>n.</li.nr>
      <al>de impulswaarde van het zendcontact of van de impulsuitgang;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=n&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=n"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelo">
      <li.nr>o.</li.nr>
      <al>het soort zegel waarmee de meter is verzegeld;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=o&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=o"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelp">
      <li.nr>p.</li.nr>
      <al>het jaar waarin de meter voor het laatst is gecontroleerd;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=p&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=p"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelq">
      <li.nr>q.</li.nr>
      <al>de resultaten van de aan de meetinrichting uitgevoerde controles;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=q&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=q"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelr">
      <li.nr>r.</li.nr>
      <al>de gegevens met betrekking tot het ontwerp en de structuur van de meetinrichting;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=r&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=r"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeels">
      <li.nr>s.</li.nr>
      <al>de wijze waarop de systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde meters conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.1&amp;artikel=1.2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505694" verwijzing-id="2764458" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.1/Artikel1.2.1.1">1.2.1.1</intref> wordt uitgevoerd;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=s&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=s"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1/Onderdeelt">
      <li.nr>t.</li.nr>
      <al>de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgegevens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alternatieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;o=t&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=t"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.2" stam-id="13540293" versie-id="23203752" id="C33509571" label-id="13507074" inwerking="2016-05-12" label="4.3.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.3.2</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke verstrekt de netbeheerder van wiens net de desbetreffende aansluiting deel uitmaakt op diens verzoek de onder <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507064" verwijzing-id="2764144" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1">4.3.3.1</intref> sub a tot en met c genoemde gegevens uit het meterregister, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de door de netbeheerder in rekening te brengen tarieven.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.3" stam-id="13540303" versie-id="23203762" id="C33509581" label-id="13507084" inwerking="2016-05-12" label="4.3.3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.3.3</nr>
  </kop>
  <al>De in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507064" verwijzing-id="2764138" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1">4.3.3.1</intref> genoemde gegevens in het meterregister kunnen desgevraagd worden ingezien door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.4" stam-id="13540313" versie-id="23203772" id="C33509591" label-id="13507094" inwerking="2016-05-12" label="4.3.3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.3.4</nr>
  </kop>
  <al>Bij beëindiging van de beheerovereenkomst met de meetverantwoordelijke, bewaart de meetverantwoordelijke de gegevens zoals bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507064" verwijzing-id="2764136" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1">4.3.3.1</intref> nog ten minste drie jaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.3.4"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.3"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4" stam-id="13540353" versie-id="23203812" id="C33509631" label-id="13507134" inwerking="2016-05-12" label="4.3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.4</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan profielgrootverbruikmeetinrichtingen en productiemeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4/Artikel4.3.4.1" stam-id="13540333" versie-id="23203792" id="C33509611" label-id="13507114" inwerking="2016-05-12" label="4.3.4.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.4.1</nr>
  </kop>
  <al>De profielgrootverbruikmeetinrichting registreert:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4/Artikel4.3.4.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de tellerstanden voor één of twee telwerken (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk) per energierichting met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;artikel=4.3.4.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4/Artikel4.3.4.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>indien dit volgens <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506134" verwijzing-id="2764132" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.5">2.4.5</intref> van toepassing is, de kWmax binnen de gespecificeerde periode (kW).</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;artikel=4.3.4.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.4.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;artikel=4.3.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.4.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4/Artikel4.3.4.2" stam-id="13540343" versie-id="23203802" id="C33509621" label-id="13507124" inwerking="2016-05-12" label="4.3.4.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.4.2</nr>
  </kop>
  <al>De productiemeetinrichting registreert de tellerstanden voor één of twee telwerken (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk) met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.4.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;artikel=4.3.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.4.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.4"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5" stam-id="13540443" versie-id="23203902" id="C33509721" label-id="13507224" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5</nr>
    <titel status="officieel">Eisen aan telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1" stam-id="13540363" versie-id="23203822" id="C33509641" label-id="13507144" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.1</nr>
  </kop>
  <al>Een telemetriegrootverbruikmeetinrichting registreert:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>per meetperiode van 15 minuten de op het overdrachtspunt van de aansluiting uitgewisselde energie;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de totale hoeveelheid met het net uitgewisselde energie op één of twee telwerk(en) (enkeltarief respectievelijk normaaltarief en laagtarief) met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>indien dit volgens <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506114" verwijzing-id="2764129" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.3">2.4.3</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506124" verwijzing-id="2764130" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.4">2.4.4</intref> van toepassing is, het aantal kvarh per maand.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>indien dit volgens <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506134" verwijzing-id="2764131" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.5">2.4.5</intref> van toepassing is, de kWmax.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.2" stam-id="13540373" versie-id="23203832" id="C33509651" label-id="13507154" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.2</nr>
  </kop>
  <al>Bij de registratie van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507144" verwijzing-id="2764125" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1">4.3.5.1</intref> genoemde uitgewisselde energie wordt onderscheid gemaakt naar de energie die de aangeslotene ontvangt en naar de energie die de aangeslotene levert.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.3" stam-id="13540383" versie-id="23203842" id="C33509661" label-id="13507164" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.3</nr>
  </kop>
  <al>Een meetperiode is gerelateerd aan het tijdstip 00:00:00 volgens de nationale standaardtijd. De interne klok van de meetinrichting wijkt maximaal tien seconden af van de nationale standaardtijd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.4" stam-id="13540393" versie-id="23203852" id="C33509671" label-id="13507174" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.4</nr>
  </kop>
  <al>De afwijking van de starttijden en stoptijden van de meetperiode is niet groter dan tien seconden in de reguliere tijd tussen twee uitlezingen van de databuffers van de meetinrichting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.5" stam-id="13540403" versie-id="23203862" id="C33509681" label-id="13507184" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.5</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507174" verwijzing-id="2764116" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.4">4.3.5.4</intref> is bij uitval van het synchronisatiesysteem de afwijking van de start- en stoptijden van de meetperiode minder dan tien seconden gedurende een periode van maximaal een week.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.6" stam-id="13540413" versie-id="23203872" id="C33509691" label-id="13507194" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.6</nr>
  </kop>
  <al>De energie, de blindenergie, het vermogen en het blindvermogen van de meetinrichting worden vastgesteld overeenkomstig de formules genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508074" verwijzing-id="2764115" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref>.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.7" stam-id="13540423" versie-id="23203882" id="C33509701" label-id="13507204" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.7</nr>
  </kop>
  <al>Bij de registratie van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.4&amp;artikel=2.4.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506124" verwijzing-id="2764110" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.4/Artikel2.4.4">2.4.4</intref> genoemde blindenergie wordt uitsluitend onderscheid gemaakt tussen het in de zin van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508074" verwijzing-id="2764111" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref> leveren en ontvangen van blindenergie.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.8" stam-id="13540433" versie-id="23203892" id="C33509711" label-id="13507214" inwerking="2016-05-12" label="4.3.5.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.5.8</nr>
  </kop>
  <al>Het volume dat gebruikt wordt in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037951&amp;artikel=3.9.3" label-id="13517804" verwijzing-id="2764842" bwb-id="BWBR0037951">artikel 3.9.3 van de Tarievencode elektriciteit</extref> als tariefdrager voor blindenergie wordt bepaald met inachtneming van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508074" verwijzing-id="2764108" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref> gedefinieerde voorwaarden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.5.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.5.8"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.5"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6" stam-id="13540603" versie-id="23204062" id="C33509881" label-id="13507384" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6</nr>
    <titel status="officieel">Nauwkeurigheidseisen aan meetinrichtingen die niet onder de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764067" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> vallen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.1" stam-id="13540453" versie-id="23203912" id="C33509731" label-id="13507234" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.1</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting, de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764879" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.1 en B1.2</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden. Dit geldt ook indien de primaire delen van de meetinrichting niet in het overdrachtspunt van de aansluiting zijn geplaatst.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.2" stam-id="13540463" versie-id="23203922" id="C33509741" label-id="13507244" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.2</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie niet de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764880" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.3</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.3" stam-id="13540473" versie-id="23203932" id="C33509751" label-id="13507254" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.3</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting aangesloten via stroomstransformatoren de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764881" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.4</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.4" stam-id="13540483" versie-id="23203942" id="C33509761" label-id="13507264" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.4</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op laagspanningsniveau met een direct aan te sluiten kWh-meter mag de maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting niet de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764882" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.5</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.5" stam-id="13540493" versie-id="23203952" id="C33509771" label-id="13507274" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.5</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie niet de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764467" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.6</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.6" stam-id="13540503" versie-id="23203962" id="C33509781" label-id="13507284" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.6</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting, de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764101" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.7</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764102" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.8</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden. Dit geldt ook indien de primaire delen van de meetinrichting niet in het overdrachtspunt van de aansluiting zijn geplaatst.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.7" stam-id="13540513" versie-id="23203972" id="C33509791" label-id="13507294" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.7</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764097" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.9</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.8" stam-id="13540523" versie-id="23203982" id="C33509801" label-id="13507304" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.8</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting die is aangesloten via stroomstransformatoren de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764086" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.10</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.9" stam-id="13540533" versie-id="23203992" id="C33509811" label-id="13507314" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.9</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op laagspanningsniveau met een direct aan te sluiten kWh-meter mag de maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764080" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.11</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.10" stam-id="13540543" versie-id="23204002" id="C33509821" label-id="13507324" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.10</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting ten behoeve van een productie-installatie de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508064" verwijzing-id="2764183" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">B1.12</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.11" stam-id="13540553" versie-id="23204012" id="C33509831" label-id="13507334" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.11" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.11</nr>
  </kop>
  <al>De in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507234,13507244,13507254,13507264,13507274,13507284,13507294,13507304,13507314,13507324" verwijzing-id="2764459" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.1">4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking gelden onder de volgende omstandigheden:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.11/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de temperatuur in de ruimte waarin de kWh-meter(s) en eventuele kvarh-meter(s) zich bevinden is niet lager dan -10 °C en niet hoger dan 45 °C;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.11&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.11/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de afwijking van de netfrequentie van de nominale waarde bedraagt ten hoogste 1%;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.11&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.11/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>de afwijking van de netspanning van de nominale waarde bedraagt ten hoogste 10%.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.11&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.11&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.12" stam-id="13540563" versie-id="23204022" id="C33509841" label-id="13507344" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.12</nr>
  </kop>
  <al>Bij aansluitingen op laagspanningsniveau is de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507234" verwijzing-id="2764169" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.1">onderdeel c van artikel 4.3.6.11</intref> genoemde nominale waarde van de netspanning 230 V.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.12&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.12&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.13" stam-id="13540573" versie-id="23204032" id="C33509851" label-id="13507354" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.13" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.13</nr>
  </kop>
  <al>Bij aansluitingen op hoogspanningsniveau is de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.11&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507334" verwijzing-id="2764460" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.11">onderdeel c van artikel 4.3.6.11</intref> genoemde nominale waarde van de netspanning de door de netbeheerder toegekende spanning Uc.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.13&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.13&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.13"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.14" stam-id="13540583" versie-id="23204042" id="C33509861" label-id="13507364" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.14" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.14</nr>
  </kop>
  <al>Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet toont de meetverantwoordelijke aan dat de maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507234,13507244,13507254,13507264,13507274,13507284,13507294,13507304,13507314,13507324" verwijzing-id="2764461" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.1">4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijdt met dien verstande dat:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.14/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>aan het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507234,13507244,13507254,13507264,13507274" verwijzing-id="2764462" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.1">4.3.6.1 tot en met 4.3.6.5</intref> is voldaan indien de meetinrichting is ontworpen en geïnstalleerd overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508084" verwijzing-id="2764166" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3">bijlage 3</intref>;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.14&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.14/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>aan het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507284,13507294,13507304,13507314,13507324" verwijzing-id="2764463" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.6">4.3.6.6 tot en met 4.3.6.10</intref> is voldaan indien de meetinrichting is gecontroleerd overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508084" verwijzing-id="2764167" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3">bijlage 3</intref>.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.14&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.14&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.14" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.14"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.14&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.14" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.14"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.15" stam-id="13540593" versie-id="23204052" id="C33509871" label-id="13507374" inwerking="2016-05-12" label="4.3.6.15" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.6.15</nr>
  </kop>
  <al>In andere dan de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.14&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507364" verwijzing-id="2764165" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.14">4.3.6.14, onderdelen a en b</intref>, genoemde gevallen, toont de meetverantwoordelijke op andere wijze aan dat de maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507234,13507244,13507254,13507264,13507274,13507284,13507294,13507304,13507314,13507324" verwijzing-id="2764464" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.6/Artikel4.3.6.1">4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10</intref> genoemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijdt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.15&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.15" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.15"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;artikel=4.3.6.15&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.6.15" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.6.15"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.6"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7" stam-id="13540673" versie-id="23204132" id="C33509951" label-id="13507454" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7</nr>
    <titel status="officieel">Storingen in de grootverbruikmeetinrichting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.1" stam-id="13540613" versie-id="23204072" id="C33509891" label-id="13507394" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7.1</nr>
  </kop>
  <al>Een storing in de meetinrichting bij de meting of bij de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764162" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">hoofdstuk 5</intref> bedoelde gegevensoverdracht dient zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen nadat de storing is opgemerkt, verholpen te zijn.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.2" stam-id="13540623" versie-id="23204082" id="C33509901" label-id="13507404" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7.2</nr>
  </kop>
  <al>Een storing als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507394" verwijzing-id="2764158" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.1">4.3.7.1</intref> bij uitval van hetzij de hoofdmeting hetzij de controlemeting in een meetinrichting die geheel of gedeeltelijk dubbel is uitgevoerd dient zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen nadat zij is opgemerkt, verholpen te zijn.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.3" stam-id="13540633" versie-id="23204092" id="C33509911" label-id="13507414" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien, in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507394" verwijzing-id="2764153" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.1">4.3.7.1</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507404" verwijzing-id="2764154" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.2">4.3.7.2</intref>, een oplossing binnen de in 4.3.7.1 respectievelijk 4.3.7.2 genoemde termijn niet mogelijk is, ontvangen de aangeslotene en de netbeheerder binnen twee werkdagen bericht binnen welke termijn de storing zal zijn verholpen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.4" stam-id="13540643" versie-id="23204102" id="C33509921" label-id="13507424" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7.4</nr>
  </kop>
  <al>Indien in het geval van een dubbel uitgevoerde meetinrichting de hoofdmeting uitvalt, doch de controlemeting blijft functioneren, wordt verrekend op basis van de controlemeting.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.5" stam-id="13540653" versie-id="23204112" id="C33509931" label-id="13507434" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7.5</nr>
  </kop>
  <al>Storingen in het primaire deel van de meetinrichting worden door de meetverantwoordelijke onverwijld gemeld aan de beheerder van het primaire deel van de meetinrichting en voor zover relevant aan de aangeslotene.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.7/Artikel4.3.7.6" stam-id="13540663" versie-id="23204122" id="C33509941" label-id="13507444" inwerking="2016-05-12" label="4.3.7.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">4.3.7.6</nr>
  </kop>
  <al>Indien het voor het verhelpen van een storing nodig is dat een medewerker van de meetverantwoordelijke wordt begeleid door een bevoegde medewerker van de netbeheerder, geldt hiervoor in aanvulling tot hetgeen is bepaald in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.1&amp;artikel=4.3.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506904" verwijzing-id="2764147" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.1/Artikel4.3.1.1">4.3.1.1</intref>, dat het verzoek om begeleiding binnen één werkdag wordt gehonoreerd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;artikel=4.3.7.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=4.3.7.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=4.3.7.6"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=4.3.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=4.3.7"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=4.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5" stam-id="13541083" versie-id="23204542" id="C33510361" label-id="13507864" inwerking="2016-05-12" label="5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5</nr>
    <titel status="officieel">Meetgegevensverzameling</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1" stam-id="13540723" versie-id="23204182" id="C33510001" label-id="13507504" inwerking="2016-05-12" label="5.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.1</nr>
    <titel status="officieel">Meetgegevensverzameling bij kleinverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel5.1.1" stam-id="13540703" versie-id="23204162" id="C33509981" label-id="13507484" inwerking="2016-05-12" label="5.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.1.1</nr>
  </kop>
  <al>Ten minste eenmaal in de 36 maanden bepaalt de netbeheerder bij niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen alsmede bij op afstand uitleesbare meetinrichtingen die administratief uitstaan de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.2&amp;sub-paragraaf=4.2.1&amp;artikel=4.2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506814" verwijzing-id="2764134" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.2/Sub-paragraaf4.2.1/Artikel4.2.1.1">4.2.1.1</intref> bedoelde meetgegevens door middel van aflezing op de meetinrichting bij de aangeslotene.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=5.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel5.1.2" stam-id="13540713" versie-id="23204172" id="C33509991" label-id="13507494" inwerking="2016-05-12" label="5.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.1.2</nr>
  </kop>
  <al>De in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=5.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507484" verwijzing-id="2764883" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.1/Artikel5.1.1">5.1.1</intref> bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;artikel=5.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2" stam-id="13540833" versie-id="23204292" id="C33510111" label-id="13507614" inwerking="2016-05-12" label="5.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2</nr>
    <titel status="officieel">Meetgegevensverzameling bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen en bij productiemeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1" stam-id="13540733" versie-id="23204192" id="C33510011" label-id="13507514" inwerking="2016-05-12" label="5.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Tenminste eenmaal per maand, tussen de vijfde werkdag voor en de vijfde werkdag na de maandwisseling bepaalt de meetverantwoordelijke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen op aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A en bij productiemeetinrichtingen de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;artikel=4.3.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507114" verwijzing-id="2764884" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4/Artikel4.3.4.1">4.3.4.1</intref> bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.2" stam-id="13540743" versie-id="23204202" id="C33510021" label-id="13507524" inwerking="2016-05-12" label="5.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.2</nr>
  </kop>
  <al>Ten minste eenmaal per jaar, in de zes weken voorafgaande aan de maand die op grond van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;artikel=2.1.5" label-id="13483234" verwijzing-id="2763736" bwb-id="BWBR0037934">2.1.5 onderdeel b, van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> is opgenomen in het aansluitingenregister, bepaalt de meetverantwoordelijke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen op aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.4&amp;artikel=4.3.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507114" verwijzing-id="2764885" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.4/Artikel4.3.4.1">4.3.4.1</intref> bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.3" stam-id="13540753" versie-id="23204212" id="C33510031" label-id="13507534" inwerking="2016-05-12" label="5.2.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien een aangeslotene met een aansluiting groter dan 3x80A en met een productie-installatie voor duurzame of wkk-elektriciteit in aanmerking wenst te komen voor garanties van oorsprong respectievelijk wkk-certificaten voor niet-netlevering, geschiedt uitlezing van de meetinrichtingen zoals bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506024" verwijzing-id="2764126" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1">2.1.1 sub b en c van deze code</intref>, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling garanties van oorsprong respectievelijk van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling uiterlijk de eerste werkdag van de maand, waarbij de tijd tussen het uitlezen van de eerste en van de laatste van toepassing zijnde meetinrichting maximaal drie uur bedraagt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.4" stam-id="13540763" versie-id="23204222" id="C33510041" label-id="13507544" inwerking="2016-05-12" label="5.2.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.4</nr>
  </kop>
  <al>Indien een aangeslotene met een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A en met een productie-installatie voor duurzame of wkk-elektriciteit in aanmerking wenst te komen voor garanties van oorsprong respectievelijk wkk-certificaten voor niet-netlevering, geschiedt uitlezing van de meetinrichting(en) bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=2&amp;paragraaf=2.1&amp;artikel=2.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506024" verwijzing-id="2764122" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk2/Paragraaf2.1/Artikel2.1.1">2.1.1 sub b en c van deze code</intref> zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling garanties van oorsprong respectievelijk de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling voor zover van toepassing tegelijk met de jaarlijkse bepaling van de meterstand zoals bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507524" verwijzing-id="2764123" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.2">5.2.2</intref>, waarbij de tijd tussen het uitlezen van de eerste en van de laatste van toepassing zijnde meetinrichting maximaal drie uur bedraagt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.5" stam-id="13540773" versie-id="23204232" id="C33510051" label-id="13507554" inwerking="2016-05-12" label="5.2.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.5</nr>
  </kop>
  <al>De in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507514,13507524,13507534,13507544" verwijzing-id="2764554" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1">5.2.1 tot en met 5.2.4</intref> bedoelde bepaling van de meetgegevens vindt in de regel plaats door uit- of aflezing van de meetinrichting door de meetverantwoordelijke. De meetverantwoordelijke kan van de aangeslotene verlangen dat de aangeslotene zelf de tellerstand opneemt en deze tellerstand op een door de meetverantwoordelijke te bepalen wijze en binnen een door de meetverantwoordelijke aangegeven termijn ter kennis van de meetverantwoordelijke brengt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.6" stam-id="13540783" versie-id="23204242" id="C33510061" label-id="13507564" inwerking="2016-05-12" label="5.2.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.6</nr>
  </kop>
  <al>Indien de meetverantwoordelijke redelijkerwijs niet in staat is de tellerstand van de meetinrichting uit of af te lezen of de aangeslotene niet heeft voldaan aan het verlangen van de meetverantwoordelijke, zoals beschreven in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507554" verwijzing-id="2764117" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.5">5.2.5</intref>, maakt de meetverantwoordelijke een schatting van de tellerstand(en).</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.7" stam-id="13540793" versie-id="23204252" id="C33510071" label-id="13507574" inwerking="2016-05-12" label="5.2.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.7</nr>
  </kop>
  <al>Ten minste eenmaal in de 36 maanden bepaalt de meetverantwoordelijke de meetgegevens genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507514,13507524,13507534,13507544" verwijzing-id="2764555" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1">5.2.1 tot en met 5.2.4</intref> door aflezing op de meetinrichting bij de aangeslotene en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.8" stam-id="13540803" versie-id="23204262" id="C33510081" label-id="13507584" inwerking="2016-05-12" label="5.2.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.8</nr>
  </kop>
  <al>Kennisneming van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507514,13507524,13507534,13507544" verwijzing-id="2764646" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1">5.2.1 tot en met 5.2.4</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507574" verwijzing-id="2764114" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.7">5.2.7</intref> bedoelde meetgegevens is voorbehouden aan die partijen die daartoe op grond van deze code, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerechtigd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.9" stam-id="13540813" versie-id="23204272" id="C33510091" label-id="13507594" inwerking="2016-05-12" label="5.2.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.9</nr>
  </kop>
  <al>De in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507514,13507524,13507534,13507544" verwijzing-id="2764647" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1">5.2.1 tot en met 5.2.4</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507574" verwijzing-id="2764109" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.7">5.2.7</intref> bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.10" stam-id="13540823" versie-id="23204282" id="C33510101" label-id="13507604" inwerking="2016-05-12" label="5.2.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.2.10</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke bewaart de meetgegevens bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507514,13507524,13507534,13507544" verwijzing-id="2764468" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.1">5.2.1 tot en met 5.2.4</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507574" verwijzing-id="2764107" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.2/Artikel5.2.7">5.2.7</intref> gedurende een periode van drie jaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;artikel=5.2.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.2.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.2.10"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3" stam-id="13540913" versie-id="23204372" id="C33510191" label-id="13507694" inwerking="2016-05-12" label="5.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3</nr>
    <titel status="officieel">Meetgegevensverzameling bij telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1" stam-id="13540843" versie-id="23204302" id="C33510121" label-id="13507624" inwerking="2016-05-12" label="5.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.1</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke verzamelt de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507144" verwijzing-id="2764105" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1">4.3.5.1</intref> genoemde meetgegevens op elektronische wijze op een zodanige wijze dat de resolutie van de meetgegevens daardoor niet wordt beïnvloed en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.2" stam-id="13540853" versie-id="23204312" id="C33510131" label-id="13507634" inwerking="2016-05-12" label="5.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.2</nr>
  </kop>
  <al>In geval van een aansluiting met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA, neemt de aangeslotene, samen met zijn meetverantwoordelijke, maatregelen om de verzameling van meetgegevens over een bepaald etmaal op de eerstvolgende werkdag te laten plaatsvinden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.3" stam-id="13540863" versie-id="23204322" id="C33510141" label-id="13507644" inwerking="2016-05-12" label="5.3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.3</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764648" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">5.3.1</intref> worden, indien sprake is van overdracht van meetgegevens met behulp van pulsen, de maandelijkse tellerstanden door de meetverantwoordelijke berekend op basis van deze pulsen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.4" stam-id="13540873" versie-id="23204332" id="C33510151" label-id="13507654" inwerking="2016-05-12" label="5.3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.4</nr>
  </kop>
  <al>Indien <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507644" verwijzing-id="2764650" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.3">5.3.3</intref> van toepassing is, worden tenminste eenmaal per zes maanden de tellerstanden bepaald door het ter plaatse uit- of aflezen van de meetinrichting door de meetverantwoordelijke en worden de berekende tellerstanden gecorrigeerd op basis van de uit- of afgelezen tellerstanden.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.5" stam-id="13540883" versie-id="23204342" id="C33510161" label-id="13507664" inwerking="2016-05-12" label="5.3.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.5</nr>
  </kop>
  <al>Kennisneming van de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764651" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">5.3.1</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507644" verwijzing-id="2764652" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.3">5.3.3</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507654" verwijzing-id="2764653" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.4">5.3.4</intref> bedoelde meetgegevens is voorbehouden aan die partijen die daartoe op grond van deze code, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerechtigd.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.6" stam-id="13540893" versie-id="23204352" id="C33510171" label-id="13507674" inwerking="2016-05-12" label="5.3.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.6</nr>
  </kop>
  <al>De in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764655" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">5.3.1</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507644" verwijzing-id="2764656" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.3">5.3.3</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507654" verwijzing-id="2764657" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.4">5.3.4</intref> bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.7" stam-id="13540903" versie-id="23204362" id="C33510181" label-id="13507684" inwerking="2016-05-12" label="5.3.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.3.7</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke bewaart de meetgegevens bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764659" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">5.3.1</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507644" verwijzing-id="2764660" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.3">5.3.3</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507654" verwijzing-id="2764661" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.4">5.3.4</intref> gedurende een periode van drie jaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.3.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.3.7"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4" stam-id="13541053" versie-id="23204512" id="C33510331" label-id="13507834" inwerking="2016-05-12" label="5.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4</nr>
    <titel status="officieel">Storingen in de gegevensverwerking bij telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.1" stam-id="13540933" versie-id="23204392" id="C33510211" label-id="13507714" inwerking="2016-05-12" label="5.4.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.1</nr>
    <titel status="officieel">Verschillen bij telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.1/Artikel5.4.1.1" stam-id="13540923" versie-id="23204382" id="C33510201" label-id="13507704" inwerking="2016-05-12" label="5.4.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.1.1</nr>
  </kop>
  <al>Wanneer de meetgegevens die zijn uitgelezen en opgeslagen door de meterbeheerder verschillen van de meetgegevens die zijn opgeslagen in de databuffers van de meetinrichting, gelden de laatstbedoelde meetgegevens.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.1&amp;artikel=5.4.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=5.4.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=5.4.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.1"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.2" stam-id="13540963" versie-id="23204422" id="C33510241" label-id="13507744" inwerking="2016-05-12" label="5.4.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.2</nr>
    <titel status="officieel">Verplichtingen van de meetverantwoordelijke bij het op afstand uitlezen van telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.2/Artikel5.4.2.1" stam-id="13540943" versie-id="23204402" id="C33510221" label-id="13507724" inwerking="2016-05-12" label="5.4.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Een storing in de afstanduitlezing van de databuffers van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting wordt uiterlijk tijdens de eerstvolgende poging tot afstanduitlezing na het optreden van die storing gesignaleerd door de meetverantwoordelijke.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.2&amp;artikel=5.4.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.2/Artikel5.4.2.2" stam-id="13540953" versie-id="23204412" id="C33510231" label-id="13507734" inwerking="2016-05-12" label="5.4.2.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.2.2</nr>
  </kop>
  <al>Wanneer afstanduitlezing van de databuffers niet mogelijk is, leest de meetverantwoordelijke de databuffers van de telemetriegrootverbruikmeetinrichting ter plaatse uit. Het ter plaatse uitlezen van de databuffers geschiedt binnen twee werkdagen na constatering van desbetreffende storing in de afstanduitlezing, waarbij de meetverantwoordelijke rekening houdt met de opslagcapaciteit van de databuffers. De meetverantwoordelijke verstrekt de gevalideerde meetgegevens conform <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;artikel=6.2.2.3" label-id="13488654" verwijzing-id="2763755" bwb-id="BWBR0037934">6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> aan de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.2.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.2.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.2.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.2&amp;artikel=5.4.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.2.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.2.2"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=5.4.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=5.4.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.2"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><sub-paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3" stam-id="13541043" versie-id="23204502" id="C33510321" label-id="13507824" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3</nr>
    <titel status="officieel">Reparatie en schatting van meetgegevens bij telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.1" stam-id="13540973" versie-id="23204432" id="C33510251" label-id="13507754" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.1</nr>
  </kop>
  <al>Ingeval van een hoofdmeting en een controlemeting wordt de gemiste waarde van de hoofdmeter gekopieerd van de controlemeter.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.2" stam-id="13540983" versie-id="23204442" id="C33510261" label-id="13507764" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.2</nr>
  </kop>
  <al>Indien de totale hoeveelheid met het net uitgewisselde energie per dag bekend is, worden de ontbrekende waarden in de meetgegevens automatisch gerepareerd als het meetgegevens betreft over een aaneengesloten periode van maximaal 1 uur en 15 minuten. De ontbrekende waarden worden bepaald door de hoeveelheid lineair te verdelen over de desbetreffende meetperiode(n). Het op deze wijze repareren van meetgegevens is per aansluiting slechts eenmaal per dag toegestaan.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.3" stam-id="13540993" versie-id="23204452" id="C33510271" label-id="13507774" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.3</nr>
  </kop>
  <al>Reparatie van grotere hiaten in de meetgegevens dan 1 uur en 15 minuten dan wel meer niet aaneengesloten hiaten op een dag, worden gerepareerd door het kopiëren van de belastingcurve van een vergelijkbare dag. Deze wijze van reparatie mag per belastingcurve maximaal een maal per week worden doorgevoerd over perioden van maximaal een dag.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.4" stam-id="13541003" versie-id="23204462" id="C33510281" label-id="13507784" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.4</nr>
  </kop>
  <al>Reparatie van meetgegevens over perioden langer dan een dag zal bij meetinrichtingen uitgelezen op pulsen plaatsvinden door de tellerstand ter plaatse op te nemen. Het verschil tussen de opgenomen tellerstand en de laatst bekende tellerstand (=berekende tellerstand) wordt over de tussenliggende perioden verdeeld overeenkomstig de belastingcurve van een vergelijkbare dag.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.5" stam-id="13541013" versie-id="23204472" id="C33510291" label-id="13507794" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.5</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke registreert alle reparaties die conform <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507754,13507764,13507774,13507784" verwijzing-id="2764667" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.1">5.4.3.1 tot en met 5.4.3.4</intref> zijn uitgevoerd en verstrekt de aangeslotene en de netbeheerder desgevraagd een rapportage over deze reparaties.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.6" stam-id="13541023" versie-id="23204482" id="C33510301" label-id="13507804" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.6</nr>
  </kop>
  <al>Desgevraagd geeft de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet inzage in de registratie met betrekking tot de onder punt <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507794" verwijzing-id="2764673" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.5">5.4.3.5</intref> genoemde reparaties.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.3/Artikel5.4.3.7" stam-id="13541033" versie-id="23204492" id="C33510311" label-id="13507814" inwerking="2016-05-12" label="5.4.3.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.4.3.7</nr>
  </kop>
  <al>Indien bij de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.2&amp;artikel=5.4.2.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507734" verwijzing-id="2764912" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.4/Sub-paragraaf5.4.2/Artikel5.4.2.2">5.4.2.2</intref> bedoelde uitlezing ter plaatse van de databuffer geen meetgegevens beschikbaar komen, dient de meetverantwoordelijke de meetgegevens te schatten overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508104" verwijzing-id="2764148" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5">bijlage 5</intref>. De geschatte meetgegevens worden tijdig overeenkomstig <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;sub-paragraaf=6.2.2" label-id="13488794" verwijzing-id="2763391" bwb-id="BWBR0037934">paragraaf 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> aangeboden aan de netbeheerder.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;artikel=5.4.3.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.4.3.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.4.3.7"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=5.4.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;sub-paragraaf=5.4.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="sub-paragraaf=5.4.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;sub-paragraaf=5.4.3"/></jcis></meta-data></sub-paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.4"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.5" stam-id="13541073" versie-id="23204532" id="C33510351" label-id="13507854" inwerking="2016-05-12" label="5.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.5</nr>
    <titel status="officieel">Afhandeling van herzieningsverzoeken van netbeheerders</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.5/Artikel5.5.1" stam-id="13541063" versie-id="25596472" id="C36527111" label-id="13507844" inwerking="2019-02-01" label="5.5.1" bron="Stcrt.2018-72074" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-24" publicatie_iwt="2018-12-24" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">5.5.1</nr>
  </kop>
  <al>De meetverantwoordelijke handelt een conform <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;artikel=6.3.2.2" label-id="13488914" verwijzing-id="2763759" bwb-id="BWBR0037934">6.3.2.2</extref> van de Informatiecode elektriciteit en gas of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037940&amp;artikel=10.16" label-id="14875334" verwijzing-id="2923673" bwb-id="BWBR0037940">artikel 10.16, derde lid, van de Netcode elektriciteit</extref> van een netbeheerder ontvangen verzoek af binnen de daartoe in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;artikel=6.2.2.4" label-id="13488664" verwijzing-id="2763757" bwb-id="BWBR0037934">6.2.2.4 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> gestelde termijn.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-02-01">01-02-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.5.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.5.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.5.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.5&amp;artikel=5.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=5.5.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=5.5.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=5.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=5.5"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
      <hoofdstuk bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6" stam-id="13541263" versie-id="23204722" id="C33510541" label-id="13508044" inwerking="2016-05-12" label="6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6</nr>
    <titel status="officieel">Bijzondere bepalingen</titel>
  </kop><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1" stam-id="13541123" versie-id="23204582" id="C33510401" label-id="13507904" inwerking="2016-05-12" label="6.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.1</nr>
    <titel status="officieel">Verwisseling of wijziging van het deel van de meetinrichting bij de aansluiting</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1" stam-id="13541093" versie-id="23204552" id="C33510371" label-id="13507874" inwerking="2016-05-12" label="6.1.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.1.1</nr>
  </kop>
  <al>Bij een verwisseling of wijziging van de meetinrichting registreert de meterbeheerder van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting, indien van toepassing, de volgende gegevens:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>de identificatiecode van de meetinrichting, zijnde het meternummer,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de opnamedatum,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>het kenmerk van de opname, te weten: fysieke opname,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>de procesidentificatie die van toepassing is,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>voor elk telwerk van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting de volgende gegevens:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._1">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de telwerkindicatie</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._2">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de tariefzone</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._3">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de energierichting</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._4">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de meeteenheid</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._5">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het aantal posities voor de komma</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._6">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de vermenigvuldigingsfactor</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeele/Onderdeel._7">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de tellerstand op het moment van plaatsing of wijziging van de meetinrichting</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>en van de weggenomen meetinrichting, indien van toepassing, de volgende gegevens:</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>de identificatiecode van de meetinrichting, zijnde het meternummer,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>de opnamedatum,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=g&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelh">
      <li.nr>h.</li.nr>
      <al>het kenmerk van de opname, te weten: fysieke opname,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=h&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeeli">
      <li.nr>i.</li.nr>
      <al>de procesidentificatie die van toepassing is,</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=i&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj">
      <li.nr>j.</li.nr>
      <al>voor elk telwerk van de geplaatste of gewijzigde meetinrichting de volgende gegevens:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._1">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de telwerkindicatie</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._2">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de tariefzone</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._3">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de energierichting</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._4">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de meeteenheid</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._5">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>het aantal posities voor de komma</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._6">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de vermenigvuldigingsfactor</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.1/Onderdeelj/Onderdeel._7">
          <li.nr>–</li.nr>
          <al>de tellerstand op het moment van plaatsing of wijziging van de meetinrichting</al>
        </li>
      </lijst>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;o=j&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.1.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.1.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.2" stam-id="13541103" versie-id="23204562" id="C33510381" label-id="13507884" inwerking="2016-05-12" label="6.1.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.1.2</nr>
  </kop>
  <al>De verwisseling of wijziging van de kleinverbruikmeetinrichting wordt binnen vijf werkdagen nadat de fysieke werkzaamheden zijn uitgevoerd door de netbeheerder verwerkt in het aansluitingenregister.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.1.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.1.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.1/Artikel6.1.3" stam-id="13541113" versie-id="23204572" id="C33510391" label-id="13507894" inwerking="2016-05-12" label="6.1.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.1.3</nr>
  </kop>
  <al>Indien het transport van elektriciteit op het overdrachtspunt van de aansluiting tijdens het verwisselen of wijzigen van de meetinrichting niet wordt onderbroken, bedraagt de tijdsduur tussen het buiten gebruik stellen van de oude meetinrichting en de ingebruikname van de nieuwe meetinrichting maximaal een uur.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.1.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;artikel=6.1.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.1.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.1.3"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=6.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=6.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.1"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2" stam-id="13541143" versie-id="23204602" id="C33510421" label-id="13507924" inwerking="2016-05-12" label="6.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.2</nr>
    <titel status="officieel">Onvoorzien</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.2/Artikel6.2.1" stam-id="13541133" versie-id="23204592" id="C33510411" label-id="13507914" inwerking="2016-05-12" label="6.2.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.2.1</nr>
  </kop>
  <al>Indien er zich situaties voordoen die niet zijn voorzien in de bepalingen van deze code, bepaalt de netbeheerder in overleg met de aangeslotene welke maatregelen nodig zijn, rekening houdend met de technische hoedanigheden van de installatie van de desbetreffende aangeslotene en de belangen van alle aangeslotenen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.2.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.2.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.2.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;artikel=6.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.2.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.2.1"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=6.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=6.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.2"/></jcis></meta-data></paragraaf><paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3" stam-id="13541253" versie-id="23204712" id="C33510531" label-id="13508034" inwerking="2016-05-12" label="6.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3</nr>
    <titel status="officieel">Overgangs- en slotbepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.1" stam-id="13541153" versie-id="23204612" id="C33510431" label-id="13507934" inwerking="2016-05-12" label="6.3.1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.1</nr>
  </kop>
  <al>De netbeheerder beslist na overleg met de aangeslotene over de toelaatbaarheid van een bestaande meetinrichting die voor de inwerkingtreding van deze code is geïnstalleerd en die niet aan de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764120" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstuk 4</intref> genoemde eisen voldoet. Indien de bestaande meetinrichting geheel of gedeeltelijk niet toelaatbaar wordt geoordeeld en als het wijzigen van het secundaire gedeelte van de meetinrichting teneinde aan de eisen genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764121" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstuk 4</intref> te voldoen alleen economisch zinvol of technisch mogelijk is in combinatie met de aanpassing van het primaire deel van de meetinrichting, dient het secundaire gedeelte uiterlijk tegelijk met het primaire gedeelte te worden aangepast.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.2" stam-id="13541163" versie-id="23204622" id="C33510441" label-id="13507944" inwerking="2016-05-12" label="6.3.2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.2</nr>
  </kop>
  <al>In afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507144" verwijzing-id="2764798" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.1">4.3.5.1</intref> is een meetperiode van 30 minuten toegestaan indien de meetinrichting geplaatst is tussen 12 april 2000 en 1 maart 2004 bij een aansluiting met een gecontracteerd transportvermogen van 0,1 tot 1 MW. In dit geval herleidt de meetverantwoordelijke de meetgegevens zoals bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764913" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">5.3.1</intref> naar 15 minutenwaarden door voor elke betreffende aangeslotene per meetperiode van 30 minuten de 15 minutenwaarden voor de twee 15 minutenperioden binnen die 30 minuten uit te rekenen door te delen door 2.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.3" stam-id="13541173" versie-id="23204632" id="C33510451" label-id="13507954" inwerking="2016-05-12" label="6.3.3" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.3</nr>
  </kop>
  <al>[Vervallen]</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.4" stam-id="13541183" versie-id="23204642" id="C33510461" label-id="13507964" inwerking="2016-05-12" label="6.3.4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.4</nr>
  </kop>
  <al>Onverminderd het voorgaande kunnen partijen van elkaar alle gegevens en inlichtingen ontvangen die zij nodig hebben voor de uitvoering van de hen in of krachtens de wet opgedragen taken.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.4"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.5" stam-id="13541193" versie-id="23204652" id="C33510471" label-id="13507974" inwerking="2016-05-12" label="6.3.5" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.5</nr>
  </kop>
  <al>Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor hen van belang kunnen zijn.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.6" stam-id="13541203" versie-id="23204662" id="C33510481" label-id="13507984" inwerking="2016-05-12" label="6.3.6" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.6</nr>
  </kop>
  <al>Voor zover in deze code wordt verwezen naar technische normen, geldt dat indien een nieuwe versie daarvan wordt vastgesteld die nieuwe norm geldt. Indien deze norm wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze toegepast zodra deze van kracht wordt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.7" stam-id="13541213" versie-id="23204672" id="C33510491" label-id="13507994" inwerking="2016-05-12" label="6.3.7" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.7</nr>
  </kop>
  <al>[Vervallen]</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.7&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.7&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.8" stam-id="13541223" versie-id="23204682" id="C33510501" label-id="13508004" inwerking="2016-05-12" label="6.3.8" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.8</nr>
  </kop>
  <al>De Meetcode Elektriciteit, zoals vastgesteld bij besluit van 12 november 1999 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.8&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.9" stam-id="13541233" versie-id="23204692" id="C33510511" label-id="13508014" inwerking="2016-05-12" label="6.3.9" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.9</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.9&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.9&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.9"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6/Paragraaf6.3/Artikel6.3.10" stam-id="13541243" versie-id="23204702" id="C33510521" label-id="13508024" inwerking="2016-05-12" label="6.3.10" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <nr status="officieel">6.3.10</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit wordt aangehaald als: Meetcode elektriciteit.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.10&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;artikel=6.3.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="artikel=6.3.10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;artikel=6.3.10"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=6.3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;paragraaf=6.3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="paragraaf=6.3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;paragraaf=6.3"/></jcis></meta-data></paragraaf><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="hoofdstuk=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6"/></jcis></meta-data></hoofdstuk>
    </regeling-tekst>
    <regeling-sluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="13541273" versie-id="23204732" id="C33510551" label-id="13508054" inwerking="2016-05-12" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <dagtekening>
      <plaats>’s-Gravenhage</plaats>
      <datum isodatum="2016-04-21">21 april 2016</datum>
    </dagtekening>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Autoriteit Consument en Markt,</functie>
    <deze>namens deze:</deze>
    <naam>
      <voornaam>F.J.H.</voornaam>
      <achternaam>Don</achternaam>
    </naam>
    <functie>bestuurslid</functie>
  </ondertekening>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></regeling-sluiting>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1" stam-id="13541283" versie-id="23204742" id="C34632791" label-id="13508064" inwerking="2016-05-12" label="Bijlage 1" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Maximaal toelaatbare afwijkingen</titel>
  </kop>
  <al>B1.1</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="9" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="134*"/>
      <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col5" colnum="5" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col6" colnum="6" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col7" colnum="7" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col8" colnum="8" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col9" colnum="9" colwidth="40*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Gecontracteerd vermogen</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col9" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,5–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 2 MW en&lt; 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,25**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,85</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,75**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,75</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,40</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,55**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,55</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,25</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,60**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,40</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,20**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,20</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,95</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,85**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,85</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,65</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="9" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="134*"/>
      <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col5" colnum="5" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col6" colnum="6" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col7" colnum="7" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col8" colnum="8" colwidth="40*"/>
      <colspec align="center" colname="col9" colnum="9" colwidth="40*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Gecontracteerd vermogen</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col9" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>&lt; 2 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,95**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,50</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,25</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,45</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
          <entry align="center" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,45</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,95</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Ic = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale netspanning (Unom).</al>
  <al>Er geldt: Ic = Pc /(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. =inductief</al>
  <al>cap. = capacitief</al>
  <al>B1.2</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting voor elektrische blindenergie bij een aansluiting op HS- niveau als functie van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="7" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="133*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="51*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="56*"/>
      <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="54*"/>
      <colspec colname="col5" colnum="5" colwidth="54*"/>
      <colspec colname="col6" colnum="6" colwidth="54*"/>
      <colspec colname="col7" colnum="7" colwidth="54*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Gecontracteerd vermogen</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col7" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en waarden van sin ϕ</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–30% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>30–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>30–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>sin ϕ = 1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,25 ind.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>&lt; 2 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,30**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,90</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,25</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,00</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>8,90</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 2 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,25**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,85</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,05</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,70</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,70</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>8,25</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <al>Ic = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale netspanning (Unom).</al>
  <al>Er geldt: Ic = Pc /(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.3</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting voor elektrische energie geleverd door een productie- installatie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het maximale vermogen van de productie-installatie.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="3" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="128*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="144*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="161*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal vermogen van de productie-installatie</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col3" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>10–120% Iwkk</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>20–120% Iwkk</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF = 1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>&lt; 2MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,70</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,70</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 2 MW en &lt; 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,00</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,35</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,80</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,30</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Iwkk = stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de productie-installatie (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk = Pwkk,max/(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.4</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau via stroomtransformatoren.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="109*"/>
      <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="100*"/>
      <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="125*"/>
      <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="130*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" nameend="col4" namest="col1" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,5–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,30**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,90</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,25</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,30</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Ic = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) in het betreffende leverpunt bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Ic= Pc /(1,73*Unom)</al>
  <al>Ind. = inductief</al>
  <al>B1.5</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op LS- niveau, bij een direct aangesloten kWh-meter die niet onder de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764068" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> valt.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="99*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="130*"/>
      <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="111*"/>
      <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="123*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" nameend="col4" namest="col1" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1–5% Ib</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5% Ib–Imax</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5–10% Ib</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>10% Ib–Imax</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,5*)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,0</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,5</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,0</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde afgenomen stroom kleiner is dan 20% van de basisstroom Ib.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Ib = de basisstroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld</al>
  <al>Imax = de maximale stroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.6</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting voor elektrische energie geleverd door een productie- installatie bij een aansluiting op LS-niveau.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="210*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="268*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" nameend="col2" namest="col1" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>10–120% Iwkk</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>20–120% Iwkk</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF = 1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,15</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>6,55</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Iwkk = stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de productie-installatie (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk=Pwkk,max/(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.7</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="9" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="108*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="50*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="49*"/>
      <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="42*"/>
      <colspec colname="col5" colnum="5" colwidth="47*"/>
      <colspec colname="col6" colnum="6" colwidth="49*"/>
      <colspec colname="col7" colnum="7" colwidth="42*"/>
      <colspec colname="col8" colnum="8" colwidth="47*"/>
      <colspec colname="col9" colnum="9" colwidth="49*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Gecontracteerd vermogen</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col9" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,5–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥2MW en&lt; 5MW</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,15**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,20</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,45**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,45</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,75</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,30**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,30</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,60</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,90**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,55</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,50**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,50</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,05</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,20**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,20</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,85</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="9" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="108*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="50*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="49*"/>
      <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="42*"/>
      <colspec colname="col5" colnum="5" colwidth="47*"/>
      <colspec colname="col6" colnum="6" colwidth="49*"/>
      <colspec colname="col7" colnum="7" colwidth="42*"/>
      <colspec colname="col8" colnum="8" colwidth="47*"/>
      <colspec colname="col9" colnum="9" colwidth="49*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Gecontracteerd vermogen</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col9" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,8 cap.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>&lt; 2 MW</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,25**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,30</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,15</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,00</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
          <entry align="left" colname="col8" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,55</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col9" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,60</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Ic = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen(Pc) bij nominale netspanning (Unom).</al>
  <al>Er geldt: Ic = Pc /(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>cap. = capacitief</al>
  <al>B1.8</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische blindenergie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="7" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="20*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="10*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="10*"/>
      <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="10*"/>
      <colspec colname="col5" colnum="5" colwidth="10*"/>
      <colspec colname="col6" colnum="6" colwidth="10*"/>
      <colspec colname="col7" colnum="7" colwidth="10*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Gecontracteerd vermogen</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col7" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en waarden van sin ϕ</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–30% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>30–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>30–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>sin ϕ = 1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,25 ind.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>&lt; 2 MW</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,45**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,50</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>6,10</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,30</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15,05</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 2 MW</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,40**)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,50</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,90</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,05</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col6" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,05</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col7" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>14,65</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <al>Ic = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale netspanning (Unom).</al>
  <al>Er geldt: Ic= Pc /(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.9</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische energie geleverd door een productie-installatie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het maximale vermogen van de productie- installatie.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="3" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="135*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="154*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="190*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximale vermogen van de productie-installatie</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col3" namest="col2" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>10–120% Iwkk</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>20–120% Iwkk</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF = 1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>&lt; 2MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,35</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,85</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 2 MW en &lt; 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,65</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,70</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>≥ 5 MW</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>2,50</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>3,75</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Iwkk= stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de productie-installatie (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk=Pwkk,max/(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.10</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau via stroomtransformatoren.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="119*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="110*"/>
      <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="105*"/>
      <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="145*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" nameend="col4" namest="col1" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1,5–7,5% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–120% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,5–15% Ic</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>15–120% Ic</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,45**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,50</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>6,80</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,55</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde vermogen.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Ic = stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) in het betreffende leverpunt bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Ic= Pc /(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.11</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau, bij een direct aangesloten kWh-meter die niet onder de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764069" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> valt.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="109*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="113*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="98*"/>
      <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="108*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" nameend="col4" namest="col1" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1–5% Ib</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5% Ib–Imax</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5–10% Ib</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>10% Ib–Imax</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF=1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>1</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,0**)</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,0</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>5,0</al>
          </entry>
          <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,0</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>**) Geldt alleen als de gemiddelde afgenomen stroom kleiner is dan 20% van de basisstroom Ib.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Ib = de basisstroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld</al>
  <al>Imax= de maximale stroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld</al>
  <al>ind. = inductief</al>
  <al>B1.12</al>
  <al>Maximaal toelaatbare afwijking van een in gebruik zijnde meetinrichting voor elektrische energie geleverd door een productie-installatie bij een aansluiting op LS-niveau.</al>
  <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="249*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="230*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" nameend="col2" namest="col1" rotate="0" valign="top">
            <al>Maximaal toelaatbare afwijking (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren</al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>10 – 120% Iwkk</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>20 – 120% Iwkk</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>PF = 1</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>0,5 ind.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>4,70</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>7,40</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*) De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±) zijn vermeld.</al>
  <al>PF = arbeidsfactor</al>
  <al>Iwkk = stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de productie-installatie (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk=Pwkk,max/(1,73*Unom)</al>
  <al>ind. = inductief</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=1"/></jcis></meta-data></bijlage>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2" stam-id="13541293" versie-id="23204752" id="C33510571" label-id="13508074" inwerking="2016-05-12" label="Bijlage 2" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Definities van de begrippen energie, vermogen, blindenergie en blindvermogen, waarvan in deze code is uitgegaan</titel>
  </kop>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_1" opmaak="default">
    <kop>
      <titel status="officieel">Energie en vermogen</titel>
    </kop>
    <al>Voor de begrippen "te meten energie" c.q. "te meten vermogen" wordt uitgegaan van de internationaal aanvaarde fysische definities voor de grootheden elektrische energie (W) en elektrisch vermogen (P), vastgelegd door de volgende formules:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257119" breedte="35mm" display="block" formaat="png" hoogte="25mm" kleur="nee" naam="257119.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>Hierin is:</al>
    <al>u de momentane waarde van de wisselspanning</al>
    <al>i de momentane waarde van de wisselstroom</al>
    <al>t1 het begin van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten</al>
    <al>t2 het einde van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten</al>
    <al>T de periodetijd van de wisselspanning en stroom</al>
    <al>Na splitsing van spanning en stroom in het frequentiedomein door middel van Fourieranalyse (waardoor deze grootheden worden ontbonden in harmonische componenten), kan voor P worden geschreven:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257120" breedte="38mm" display="block" formaat="png" hoogte="10mm" kleur="nee" naam="257120.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>met n = het ranggetal van de te onderscheiden harmonische componenten.</al>
    <al>In het geval het gemiddelde vermogen over een bepaalde periode lopende van de tijdstippen τ1 tot τ 2 dient te worden gemeten (waarbij τ2 – τ1 bijvoorbeeld 15 minuten is), dan geldt hiervoor:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257121" breedte="56mm" display="block" formaat="png" hoogte="12mm" kleur="nee" naam="257121.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_2" opmaak="default">
    <kop>
      <titel status="officieel">Blindenergie en blindvermogen</titel>
    </kop>
    <al>Met betrekking tot de te hanteren definities van de begrip blindenergie en -vermogen geldt het volgende. Het blindvermogen (Q) wordt in het algemene geval van een niet-sinusvormige wisselspanning en -stroom met een periodetijd T gedefinieerd als:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257122" breedte="34mm" display="block" formaat="png" hoogte="6mm" kleur="nee" naam="257122.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>Hierin is:</al>
    <al>S: het schijnbaar vermogen, waarvoor geldt: S = U.I (U en I zijn de effectieve waarden van de wisselspanning respectievelijk wisselstroom)</al>
    <al>P: het vermogen gedefinieerd volgens (1)</al>
    <al>De algemene definitie voor blindvermogen (2) geldt ook in het bijzondere geval, dat spanning en stroom niet vervormd, dat wil zeggen sinusvormig zijn, en gaat dan over in:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257123" breedte="85mm" display="block" formaat="png" hoogte="6mm" kleur="nee" naam="257123.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>Als algemene definitie voor de arbeidsfactor (PF) geldt:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257124" breedte="26mm" display="block" formaat="png" hoogte="10mm" kleur="nee" naam="257124.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>Voor het bijzondere geval dat spanning en stroom onvervormd (sinusvormig) zijn, gaat deze definitie over in:</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257125" breedte="43mm" display="block" formaat="png" hoogte="10mm" kleur="nee" naam="257125.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>Voor verrekeningsdoeleinden wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen energie leveren en energie ontvangen. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:</al>
    <al>Energie ontvangen:</al>
    <al>indien de netbeheerder energie transporteert van het net naar de installatie van de aangeslotene, deze ontvangt dus energie.</al>
    <al>Energie leveren:</al>
    <al>indien de netbeheerder energie transporteert vanuit de installatie van de aangeslotene naar het net. De aangeslotene levert dus terug op het net.</al>
    <al>Analoog met deze begrippen wordt ook gesproken over blindenergie leveren en blindenergie ontvangen. Onder verwijzing naar (1) moet daaraan de volgende betekenis worden toegekend:</al>
    <al>blindenergie ontvangen door aangeslotene:</al>
    <al>de aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom naijlt op de grondharmonische in de spanning</al>
    <al>de aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom voorijlt op de grondharmonische in de spanning</al>
    <al>blindenergie leveren door aangeslotene:</al>
    <al>de aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom voorijlt op de grondharmonische in de spanning</al>
    <al>de aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom naijlt op de grondharmonische in de spanning.</al>
    <plaatje>
      <illustratie id="257126" breedte="64mm" display="block" formaat="png" hoogte="54mm" kleur="nee" naam="257126.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
    <al>In bovenstaand figuur is uitgegaan van het gezichtspunt van de aangeslotene. Dus P<inf>ontvangen</inf> is het door de aangeslotene ontvangen werkzame vermogen</al>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3" opmaak="default">
    <kop>
      <titel status="officieel">Bepaling van volumes voor blindenergie</titel>
    </kop>
    <al>Het volume dat gebruikt wordt in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037951&amp;artikel=3.9.3" label-id="13517804" verwijzing-id="2764812" bwb-id="BWBR0037951">artikel 3.9.3 van de Tarievencode elektriciteit</extref> als tariefdrager voor blindenergie wordt bepaald met in achtneming van de volgende voorwaarden:</al>
    <al>De grenzen aan de per maand toegestane kosteloos met het net uit te wisselen blindenergie worden bepaald op basis van de toegestane arbeidsfactor en de in deze maand vanuit het net ontvangen en/of aan het net geleverde energie.</al>
    <al>De blindenergie die kosteloos van het net kan worden afgenomen tijdens het ontvangen van werkzame energie uit het net en de blindenergie die kosteloos van het net kan worden afgenomen tijdens het leveren van werkzame energie aan het net worden opgeteld.</al>
    <al>Het volume dat gebruikt wordt in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037951&amp;artikel=3.9.3" label-id="13517804" verwijzing-id="2764813" bwb-id="BWBR0037951">artikel 3.9.3 van de Tarievencode elektriciteit</extref> als tariefdrager heeft slechts betrekking op de overschrijding van de hierboven bepaalde grenzen van de afname van blindenergie per maand.</al>
    <al>De methodiek zoals door netbeheerders wordt gehanteerd bij vaststelling van de in rekening te brengen hoeveelheid, door aangeslotenen met het net uitgewisselde blindenergie, volgt de volgende stappen:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>De in de betreffende maand uit het net ontvangen werkzame energie W<inf>actief</inf> (hierna: W<inf>a,o</inf>) wordt vastgesteld uit de kWh metingen conform de Meetcode elektriciteit;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>De in de betreffende maand aan het net geleverde werkzame energie W<inf>actief</inf> (hierna: W<inf>a,l</inf>) wordt vastgesteld uit de kWh metingen conform de Meetcode elektriciteit;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>De in de betreffende maand uit het net ontvangen blindenergie W<inf>reactief</inf> (hierna: W<inf>r,o</inf>) wordt vastgesteld uit de kvarh metingen conform de Meetcode elektriciteit;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>De grenzen voor de met het net uitgewisselde blindenergie worden op basis van de toegestane arbeidsfactor omgezet naar percentages van W<inf>a,o</inf> respectievelijk W<inf>a,l</inf> door middel van de volgende formule: tan(arccos(toegestane arbeidsfactor))</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeeld/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>voorbeeld 1: cos φ = 0,85 =&gt; tan(arccos(0,85)) = 0,62 of 62%</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeeld/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>voorbeeld 2: cos φ = 0,98 =&gt; tan(arccos(0,98)) = 0,20 of 20%</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>Deze percentages worden gerelateerd aan de uitgewisselde werkzame energie en geven aan wat de maximaal toegestane hoeveelheid blindenergie (in kvarh) is die uit het net onttrokken mag worden zonder dat netbeheerder daarvoor kosten in rekening brengt. Omdat de systematiek van de Meetcode elektriciteit niet gebaseerd is op momentane metingen (15 minuten waarden), worden deze percentages toegepast op de maandmetingen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>Voor het vaststellen van de “toegestane” afname van blindenergie (uit het net ontvangen blindenergie): W<inf>r,o</inf> gedurende het uit het net ontvangen werkzame energie W<inf>a,o</inf>; wordt de waarde van W<inf>a,o</inf> vermenigvuldigd met het onder d berekende percentages (62%);</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>Voor het vaststellen van de “toegestane” afname van blindenergie: W<inf>r,o</inf>, gedurende het leveren van de werkzame energie W<inf>a,l</inf>. wordt de waarde van W<inf>a,l</inf> vermenigvuldigd met het onder d berekende percentages (20%);</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=g&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie_3/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>Indien W<inf>r,o</inf> (in betreffende maand afgenomen blindenergie) groter is dan {W<inf>r,o</inf>, (W<inf>a,o</inf>) + W<inf>r,o</inf>, (W<inf>a,l</inf>)} (de in desbetreffende maand totaal toegestane hoeveelheid kosteloos uit het net te ontvangen blindenergie) kan het blindenergietarief in rekening worden gebracht voor een hoeveelheid blindenergie ter grootte van:</al>
        <al>W<inf>r,o</inf> (W<inf>r,o</inf>, (W<inf>a,o</inf>) + W<inf>r,o</inf>, (W<inf>a,l</inf>)).</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;o=h&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
    <plaatje>
      <illustratie id="257127" breedte="150mm" display="block" formaat="png" hoogte="37mm" kleur="nee" naam="257127.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
    </plaatje>
  </divisie>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=2"/></jcis></meta-data></bijlage>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3" stam-id="13541303" versie-id="25537722" id="C36456891" label-id="13508084" inwerking="2018-12-22" label="Bijlage 3" bron="Stcrt.2018-72073" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-21" publicatie_iwt="2018-12-21" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Voorschrift voor het ontwerpen, installeren en controleren van comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en blindenergie</titel>
  </kop>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">B3.1</nr>
      <titel status="officieel">Algemene bepalingen</titel>
    </kop>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.1/DivisieB3.1.1" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.1.1</nr>
        <titel status="officieel">Definities</titel>
      </kop>
      <al>B3.1.1.1</al>
      <al>Voor meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau geldt: Het nominale meetvermogen van een meetinrichting is het schijnbaar vermogen te berekenen uit de nominale primaire spanning van de spanningstransformatoren en de nominale primaire stroom van de stroomtransformatoren. Voor spanningstransformatoren in Yy0-schakeling geldt:</al>
      <plaatje>
        <illustratie id="257128" breedte="642" display="block" formaat="png" hoogte="61" kleur="nee" naam="257128.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
      </plaatje>
      <al>en voor spanningstransformatoren in Dz0- en Dy11-schakeling:</al>
      <plaatje>
        <illustratie id="257129" breedte="733" display="block" formaat="png" hoogte="83" kleur="nee" naam="257129.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
      </plaatje>
      <al>B3.1.1.2</al>
      <al>Voor meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau, via stroomtransformatoren geldt:</al>
      <plaatje>
        <illustratie id="257130" breedte="640" display="block" formaat="png" hoogte="66" kleur="nee" naam="257130.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
      </plaatje>
      <al>Bij een nominale spanning van 3x230/400 V geldt dus:</al>
      <plaatje>
        <illustratie id="257131" breedte="821" display="block" formaat="png" hoogte="65" kleur="nee" naam="257131.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
      </plaatje>
      <al>Deze definities gelden onder de volgende voorwaarden:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.1/DivisieB3.1.1/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>De stroomtransformatoren voldoen tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub d.</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.1/DivisieB3.1.1/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>De stroomtransformatoren in installaties waarin kortstondig hogere stromen kunnen optreden, voldoen tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub d.</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      </lijst>
      <al>Indien in andere gevallen dan onder b aangegeven stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van hun nominale stroom voldoen aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub d, wordt het nominale meetvermogen berekend op basis van de maximale stroom van deze stroomtransformatoren minus 20%.</al>
      <al>B3.1.1.3</al>
      <al>Voor meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau, niet via stroomtransformatoren geldt:</al>
      <plaatje>
        <illustratie id="257132" breedte="700" display="block" formaat="png" hoogte="65" kleur="nee" naam="257132.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
      </plaatje>
      <al>B3.1.1.4 De betekenis van de in B3.1.1.1 tot en met B3.1.1.3 gebruikte symbolen is:</al>
      <table colsep="0" frame="none" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="tekst">
        <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" colsep="0" rowsep="0" tgroupstyle="tekst">
          <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="10*"/>
          <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="30*"/>
          <tbody valign="top">
            <row>
              <entry align="left" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>I <inf>str-pr,nom</inf></al>
              </entry>
              <entry align="left" colname="col2" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>nominale primaire stroom van stroomtransformator</al>
              </entry>
            </row>
            <row>
              <entry align="left" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>I <inf>kWh-meter,max</inf></al>
              </entry>
              <entry align="left" colname="col2" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>maximale stroom (Imax) van kWh-meter</al>
              </entry>
            </row>
            <row>
              <entry align="left" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>S <inf>meet,nom</inf></al>
              </entry>
              <entry align="left" colname="col2" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>nominaal meetvermogen van meetinrichting</al>
              </entry>
            </row>
            <row>
              <entry align="left" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>U <inf>LS,nom</inf></al>
              </entry>
              <entry align="left" colname="col2" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>nominale fasespanning van het laagspanningsnet</al>
              </entry>
            </row>
            <row>
              <entry align="left" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>U <inf>sp-pr,nom</inf></al>
              </entry>
              <entry align="left" colname="col2" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                <al>nominale primaire spanning van spanningstransformator</al>
              </entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </table>
    </divisie>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">B3.2</nr>
      <titel status="officieel">Het ontwerpen en installeren van meetinrichtingen voor elektrische energie en blindenergie</titel>
    </kop>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.2.1</nr>
        <titel status="officieel">Normen</titel>
      </kop>
      <al>B3.2.1.1</al>
      <al>De volgende normen zijn van toepassing op het ontwerpen en het installeren van meetinrichtingen:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>NEN-EN-IEC 62052-11:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) – Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden – Deel 11: Meetapparatuur”;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>NEN-EN-IEC 62053-21:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) – Algemene eisen – Deel 21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)”;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeelc">
          <li.nr>c.</li.nr>
          <al>NEN-EN-IEC 62053-22:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) – Algemene eisen – Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S and 0,5 S)”;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeeld">
          <li.nr>d.</li.nr>
          <al>NEN-EN-IEC 62053-23:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) – Algemene eisen – Deel 23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3)”;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeele">
          <li.nr>e.</li.nr>
          <al>NEN-EN-IEC 60044-1:2003: " Meettransformatoren – Deel 1: Stroomtransformatoren";</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeelf">
          <li.nr>f.</li.nr>
          <al>NEN-EN-IEC 60044-2:2003: " Meettransformatoren – Deel 2: Inductieve spanningstransformatoren ";</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=f&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.1/Onderdeelg">
          <li.nr>g.</li.nr>
          <al>NEN-IEC 60050-300:2001: “Internationale elektrotechnische woordenlijst Elektrische- en elektrotechnische metingen en meetinstrumenten Deel 311: Algemene termen met betrekking tot metingen; Deel 312: Algemene termen met betrekking tot elektrische metingen".</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;o=g&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      </lijst>
      <al>B3.2.1.2</al>
      <al>Met de in artikel B3.2.1.1 bedoelde meetinrichting wordt gelijkgesteld een meetinrichting, die rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of Turkije dan wel rechtmatig is vervaardigd in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, en die voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de normen en wettelijke regelingen als genoemd in artikel B3.2.1.1.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.2" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.2.2</nr>
        <titel status="officieel">De plaats van de meetinrichting</titel>
      </kop>
      <al>B3.2.2.1</al>
      <al>In het geval van een aansluiting op hoogspanningsniveau wordt de plaats van de meetinrichting in overleg tussen de aangeslotene en de netbeheerder bepaald.</al>
      <al>B3.2.2.2</al>
      <al>In beginsel geldt bij aansluitingen op hoogspanningsniveau, dat de spannings- en stroomtransformatoren van de meetinrichting worden geïnstalleerd in het veld waar zich de aansluiting bevindt.</al>
      <al>B3.2.2.3</al>
      <al>Indien van het gestelde in B3.2.2.2 wordt afgeweken door de spanningstransformatoren elders in de hoogspanningsinstallatie te installeren, dan leveren de spanningsverliezen tussen de aansluitklemmen van de primaire wikkeling van die spanningstransformatoren en het veld van de aansluiting geen grotere bijdrage aan de maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting dan hetgeen overeenkomt met de helft van het in B3.2.6.1 en B3.2.6.2 voorgeschreven klassecijfer voor spanningstransformatoren.</al>
      <al>B3.2.2.4</al>
      <al>Indien van het gestelde in B3.2.2.2 wordt afgeweken door de meetinrichting aan te sluiten aan de secundaire zijde van de vermogens- of distributietransformator terwijl de aansluiting zich aan de primaire zijde van die transformator bevindt, dan stemmen de nauwkeurigheidsklassen van de meetmiddelen met inachtneming van het het gecontracteerd vermogen overeen met de in B3.2.6.1 en B3.2.6.2 genoemde nauwkeurigheidsklassen.</al>
      <al>B3.2.2.5</al>
      <al>Indien de situatie bedoeld in B3.2.2.4 zich voordoet en de koper- en ijzerverliezen in de vermogenstransformator of in de distributietransformator worden verrekend met behulp van speciale meters, dan is de door de fabrikant van die meters gespecificeerde maximaal toelaatbare afwijking (in % op basis van de koperververliezen bij de nominale belasting van die transformator respectievelijk in % op basis van de ijzerverliezen bij de nominale spanning) niet meer dan een factor 10 groter dan het vereiste klassecijfer van de kWh-meters waarmee de eigenlijke energiemeting wordt uitgevoerd.</al>
      <al>B3.2.2.6</al>
      <al>Indien van het gestelde in B3.2.2.2 wordt afgeweken bij aansluitingen op hoogspanningsniveau met meer dan één distributietransformator door de meetinrichting te installeren aan de secundaire zijde van de distributietransformatoren en indien er stroomsommatie van de meetstromen plaats vindt, dan gelden de bepalingen B3.2.5.20 tot en met B3.2.5.22.</al>
      <al>B3.2.2.7</al>
      <al>Bij aansluitingen op laagspanningsniveau is het punt waarin de verbindingen tot stand zijn gebracht met de spanningscircuits van de comptabele kWh-meter per definitie het overdrachtspunt tussen het openbare elektriciteitsnet en de installatie van de aangeslotene.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.3" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.2.3</nr>
        <titel status="officieel">Typekeuring van meetmiddelen</titel>
      </kop>
      <al>B3.2.3.1</al>
      <al>De meetmiddelen voldoen aan de typekeuringseisen vermeld in de in B3.2.1.1 genoemde normen voor zover deze van toepassing zijn.</al>
      <al>B3.2.3.2</al>
      <al>Het voldoen aan de in B3.2.3.1 genoemde typekeuringseisen blijkt voor meetmiddelen die niet onder de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764070" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> vallen, uit een rapport uitgebracht door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instantie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling die is geaccrediteerd op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria”.</al>
      <al>B3.2.3.3</al>
      <al>De kWh-meters die onder het regiem van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0019517" label-id="8122064" verwijzing-id="2764071" bwb-id="BWBR0019517">Metrologiewet</extref> vallen, zijn qua model wettelijk toegelaten.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.4" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.2.4</nr>
        <titel status="officieel">Spanningsmeetcircuits</titel>
      </kop>
      <al>B3.2.4.1</al>
      <al>De nominale primaire spanning van spanningstransformatoren (Usp- pr,nom) waarvan de primaire wikkelingen in ster zijn geschakeld, ligt tussen 52% en 63,5% van de nominale waarde die door de netbeheerder aan de lijnspanning van het net is toegekend (Unom.-verkl.). In formule:</al>
      <plaatje>
        <illustratie id="257133" breedte="667" display="block" formaat="png" hoogte="116" kleur="nee" naam="257133.png" type="lijn" uitlijning="start"/>
      </plaatje>
      <al>B3.2.4.2</al>
      <al>Spanningstransformatoren waarvan de primaire wikkelingen in ster zijn geschakeld met een nominale primaire spanning tussen 90% en 110% van de nominale waarde die door de netbeheerder aan de lijnspanning van het net is toegekend, zijn toegelaten op voorwaarde dat de nauwkeurigheid ervan ook bij 50% van hun nominale primaire spanning voldoet aan de eisen vermeld in de in B3.2.1.1 sub c genoemde norm.</al>
      <al>B3.2.4.3</al>
      <al>In het in B3.2.4.2 genoemde geval wordt voor de nominale secundaire spanning van de spanningstransformatoren een met een factor √3 gereduceerde waarde gehanteerd.</al>
      <al>B3.2.4.4</al>
      <al>De nominale primaire spanning van spanningstransformatoren in een Dz0- of Dy11-schakeling ligt tussen 90% en 110% van de nominale waarde die door de netbeheerder is toegekend aan de lijnspanning in het net.</al>
      <al>B3.2.4.5</al>
      <al>Bij eenfasige spanningstransformatoren in Yy0-schakeling is de N-klem van de primaire wikkeling van elk van de drie transformatoren geaard.</al>
      <al>B3.2.4.6</al>
      <al>Het sterpunt van de secundaire wikkelingen van de spanningstransformatoren wordt geaard.</al>
      <al>B3.2.4.7</al>
      <al>Bij spanningstransformatoren in Yyd-schakeling in een zwevend of via Petersen-spoelen geaard net, is òf de N-klem van elk van de drie primaire wikkelingen geaard òf zijn de tertiaire wikkelingen in een kortgesloten driehoekschakeling aangesloten, waarbij het eerste de voorkeur heeft.</al>
      <al>B3.2.4.8</al>
      <al>Het toepassen van driefasen spanningstransformatoren met driepootskern in geïsoleerde of via Petersen spoelen geaarde elektriciteitsnetten is niet toegestaan.</al>
      <al>B3.2.4.9</al>
      <al>Bij meetinrichtingen op hoogspanningsniveau en bij een lange secundaire bekabeling dienen de capacitieve en inductieve koppeling van de secundaire bekabeling van de spanningsmeetcircuits met de hoogspannings-geleiders en daarmee de optredende stoorspanningen, voldoende te worden beperkt door:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.4/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>de secundaire bekabeling te bundelen en zo kort mogelijk te houden</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.4/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>voldoende afstand te houden tussen de secundaire bekabeling en hoogspanningsgeleiders</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.4/Onderdeelc">
          <li.nr>c.</li.nr>
          <al>kruisingen met hoogspanningsgeleiders loodrecht uit te voeren.</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>B3.2.4.10</al>
      <al>Van voldoende beperking als bedoeld in B3.2.4.9 is sprake, indien de transiënte stoorspanningen de compatibiliteitsniveaus voor de in de betreffende elektromagnetische omgeving aan te sluiten apparatuur niet overschrijden.</al>
      <al>B3.2.4.11</al>
      <al>Indien de in B3.2.4.9 genoemde maatregelen niet tot gevolg hebben, dat de in dat artikel genoemde capacitieve en inductieve koppeling voldoende worden beperkt, dan wordt gebruik gemaakt van afgeschermde kabels.</al>
      <al>B3.2.4.12</al>
      <al>Bij meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau is de referentiespanning van de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters gelijk aan de nominale secundaire spanning van de spanningstransformatoren.</al>
      <al>B3.2.4.13</al>
      <al>Bij aansluitingen op laagspanningsniveau is de referentiespanning van de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters gelijk aan (3x)230 V.</al>
      <al>B3.2.4.14</al>
      <al>De spanningscircuits van een driefasen kWh-meter worden aangesloten met dezelfde fasevolgorde als waarbij deze meter is gejusteerd.</al>
      <al>B3.2.4.15</al>
      <al>De eis genoemd in B3.2.4.14 geldt niet voor elektronische kWh-meters waarvan uit de resultaten van de in B3.2.3 genoemde typekeuring blijkt dat de draaiveldrichting niet van invloed is op de fouten in de registratie van data als bedoeld in 2.4.4 en/of 4.3.5.1 van deze code.</al>
      <al>B3.2.4.16</al>
      <al>De spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau zijn beveiligd met 6A-smeltveiligheden in de vorm van mespatronen met verzilverde contacten. Indien voldaan wordt aan B3.3.3.8, behoeven bij bestaande meetinrichtingen 6A-smeltveiligheden niet zijnde mespatronen met verzilverde contacten niet te worden vervangen door mespatronen met verzilverde contacten.</al>
      <al>B3.2.4.17</al>
      <al>Aansluitingen op aftakkingen van spanningstransformatoren als bedoeld in B3.2.4.21 zijn beveiligd met 6A-smeltveiligheden.</al>
      <al>B3.2.4.18</al>
      <al>Indien het thermische grensvermogen van de spanningstransformatoren voldoende hoog is, zijn in afwijking van B3.2.4.16 10A-mespatronen met verzilverde contacten toelaatbaar.</al>
      <al>B3.2.4.19</al>
      <al>De spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau via stroomtransformatoren zijn beveiligd met 10A- smeltveiligheden.</al>
      <al>B3.2.4.20</al>
      <al>In afwijking van B3.2.4.19 mogen de spanningsmeetcircuits van bestaande meetinrichtingen die via stroomtransformatoren zijn aangesloten op laagspanningsniveau beveiligd zijn met 6A smeltveiligheden.</al>
      <al>B3.2.4.21</al>
      <al>Indien een spanningstransformator meer dan één overzetting heeft, is elke secundaire aftakking van die transformator op een goed bereikbaar klemmenbord aangesloten.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.5" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.2.5</nr>
        <titel status="officieel">Stroommeetcircuits</titel>
      </kop>
      <al>B3.2.5.1</al>
      <al>De nominale primaire stroomsterkte van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau bedraagt ten minste 100% en ten hoogste 150% van de stroomsterkte af te leiden uit het gecontracteerd vermogen onder de voorwaarden genoemd in B3.2.5.2.</al>
      <al>B3.2.5.2</al>
      <al>Het bepaalde in B3.2.5.1 is slechts van toepassing indien er stroomtransformatoren zijn toegepast die tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub d genoemde norm voldoen of indien er bij installaties waarin kortstondig hogere stromen kunnen optreden, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub d voldoen.</al>
      <al>B3.2.5.3</al>
      <al>Indien in andere gevallen dan in B3.2.5.2 genoemd, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub d genoemde norm voldoen, dan bedraagt de maximale stroom van deze stroomtransformatoren minus 20% ten minste 100% en ten hoogste 150% van de stroomsterkte af te leiden uit het gecontracteerd vermogen.</al>
      <al>B3.2.5.4</al>
      <al>Indien bij aansluitingen via één of meer distributietransformatoren geen maximaal vermogen is gecontracteerd, dan wordt de in B3.2.5.2 en B3.2.5.3 bedoelde stroomsterkte afgeleid uit het nominale vermogen van de distributietransformator respectievelijk uit de som van de nominale vermogens van de distributietransformatoren.</al>
      <al>B3.2.5.5</al>
      <al>De nominale primaire stroomsterkte van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau bedraagt ten minste 100% en ten hoogste 200% van de nominale stroom van de hoofdveiligheden onder de voorwaarden genoemd in B3.2.5.7.</al>
      <al>B3.2.5.6</al>
      <al>De nominale primaire stroomsterkte van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau bedraagt ten minste 100% en ten hoogste 400% van de nominale stroom van de hoofdveiligheden als aan het klassecijfer van de stroomtransformatoren, waarmee de nauwkeurigheidsklasse als genoemd in de tabellen B tot en met E wordt gespecificeerd, een “S” is toegevoegd.</al>
      <al>B3.2.5.7</al>
      <al>Het bepaalde in B3.2.5.5 en B3.2.5.6 is slechts van toepassing indien er stroomtransformatoren zijn toegepast die tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub d genoemde norm voldoen of indien er bij installaties waarin kortstondig hogere stromen kunnen optreden, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub d genoemde norm voldoen.</al>
      <al>B3.2.5.8</al>
      <al>Indien in andere gevallen dan in B3.2.5.7 genoemd stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub d genoemde norm voldoen, dan bedraagt de maximale stroom van deze stroomtransformatoren minus 20% ten minste 100% en ten hoogste 200% van de nominale stroom van de hoofdveiligheden.</al>
      <al>B3.2.5.9</al>
      <al>De nominale stroom (Inom) van een kWh-meter en van een kvarh-meter aangesloten via stroomtransformatoren is ten hoogste gelijk aan de nominale secundaire stroom van deze stroomtransformatoren.</al>
      <al>B3.2.5.10</al>
      <al>De maximale stroom (Imax) van een kWh-meter en van een kvarh-meter aangesloten via stroomtransformatoren is ten minste gelijk aan de maximale secundaire stroomsterkte van deze stroomtransformatoren.</al>
      <al>B3.2.5.11</al>
      <al>De maximale stroom (Imax) van direct aangesloten kWh-meters en kvarh- meters is een functie van de waarde van de hoofdveiligheid en wordt op basis van tabel A vastgesteld.</al>
      <al>B3.2.5.12</al>
      <al>De secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningniveau zijn op één punt geaard.</al>
      <al>B3.2.5.13</al>
      <al>Indien sprake is van een gemeenschappelijke retourleider in de in B3.2.5.12 bedoelde situatie, dan wordt deze retourleider zo dicht mogelijk bij de stroomtransformatoren geaard.</al>
      <al>B3.2.5.14</al>
      <al>De secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren in meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau zijn bij voorkeur niet geaard.</al>
      <al>B3.2.5.15</al>
      <al>Bij meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau en bij een lange secundaire bekabeling dienen de capacitieve en inductieve koppeling van de secundaire bekabeling van de stroommeetcircuits met de hoogspanningsgeleiders en daarmee de optredende stoorspanningen voldoende te worden beperkt door:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.5/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>de toevoer- en retourleiding van ieder stroommeetcircuit te bundelen. In het geval van een gemeenschappelijke retourleider worden de drie toevoerleiders en de retourleider gebundeld</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.5/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>deze bekabeling van het secundaire stroommeetcircuit zo kort mogelijk te houden</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.5/Onderdeelc">
          <li.nr>c.</li.nr>
          <al>voldoende afstand te houden tussen deze secundaire bekabeling en hoogspanningsgeleiders</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.5/Onderdeeld">
          <li.nr>d.</li.nr>
          <al>kruisingen van deze secundaire bekabeling met hoogspanningsgeleiders loodrecht uit te voeren.</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>B3.2.5.16</al>
      <al>Van voldoende beperking als bedoeld in B3.2.5.15 is sprake, indien de transiënte stoorspanningen de compatibiliteitsniveaus voor de in de betreffende elektromagnetische omgeving aan te sluiten apparatuur niet overschrijden.</al>
      <al>B3.2.5.17</al>
      <al>Indien de maatregelen genoemd in B3.2.5.15 niet tot gevolg hebben dat de in dat artikel genoemde capacitieve en inductieve koppeling voldoende worden beperkt, dan wordt gebruik gemaakt van afgeschermde kabels.</al>
      <al>B3.2.5.18</al>
      <al>De lengte en de doorsnede van de bedrading van de secundaire stroommeetcircuits wordt zo gekozen, dat er geen sprake is van overbelasting van de stroomtransformatoren en geen sprake is van overbelasting van deze bedrading.</al>
      <al>B3.2.5.19</al>
      <al>Indien de stroomtransformatoren meer dan één overzetting hebben die via omschakeling naar een andere aftakking van de secundaire wikkeling te realiseren zijn, dan is elke aftakking op een goed bereikbaar klemmenbord aangesloten.</al>
      <al>B3.2.5.20</al>
      <al>Bij aansluitingen via meer dan één distributietransformator waarbij de meetinrichting wordt aangesloten aan de laagspanningszijde van die distributietransformatoren en waarbij stroomsommatie wordt toegepast, wordt in de ontwerpfase rekening gehouden met invloeden inherent aan het toepassen van stroomsommatie die de nauwkeurigheid van de meetinrichting negatief kunnen beïnvloeden.</al>
      <al>B3.2.5.21</al>
      <al>De nauwkeurigheidsklasse van de sommeerstroomtransformatoren is in het geval genoemd in B3.2.5.20 ten minste gelijk aan de in tabel B genoemde nauwkeurigheidsklasse van stroomtransformatoren toegepast in dezelfde meetinrichting.</al>
      <al>B3.2.5.22</al>
      <al>De maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting is in het geval genoemd in B3.2.5.20 ten hoogste gelijk aan de maximaal toelaatbare afwijking die volgens deze code maximaal is toegestaan voor de betreffende meetinrichting.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.2/DivisieB3.2.6" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.2.6</nr>
        <titel status="officieel">De nauwkeurigheid van de meetinrichting</titel>
      </kop>
      <al>B3.2.6.1</al>
      <al>De nauwkeurigheidsklassen als functie van het gecontracteerd vermogen van kWh-meters, kvarh-meters, alsmede van stroom- en spanningstransformatoren in meetinrichtingen bij aansluitingen op hoogspanningsniveau zijn vermeld in tabel B. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub a tot en met e genoemde normen.</al>
      <al>B3.2.6.2</al>
      <al>De nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters, stroom- en spanningstransformatoren in meetinrichtingen voor de registratie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij aansluitingen op hoogspanningsniveau zijn vermeld in tabel C als functie van het maximale vermogen van de productie-installatie. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub a tot en met e genoemde normen.</al>
      <al>B3.2.6.3</al>
      <al>De nauwkeurigheidsklassen als functie van het het gecontracteerd vermogen van kWh-meters en stroomtransformatoren in meetinrichtingen bij aansluitingen op laagspanningsniveau zijn vermeld in tabel D. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub b en e genoemde normen.</al>
      <al>B3.2.6.4</al>
      <al>De nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters en stroomtransformatoren in meetinrichtingen voor de registratie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij aansluitingen op laagspanningsniveau zijn vermeld in tabel E als functie van het maximale vermogen van de productie- installatie. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub b en d genoemde normen.</al>
      <al>B3.2.6.5</al>
      <al>Een meetinrichting bij aansluitingen met een gecontracteerd vermogen van 1 MW en groter omvat twee elkaar controlerende kWh-meters: de hoofd- en controlemeter.</al>
      <al>B3.2.6.6</al>
      <al>De hoofd- en controlemeter genoemd in B3.2.6.5 zijn van een type waarvoor is aangetoond dat deze voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse genoemd in tabel B respectievelijk tabel C.</al>
      <al>B3.2.6.7</al>
      <al>Een meetinrichting bij aansluitingen op hoogspanningsniveau met een gecontracteerd vermogen van 5 MW en groter, omvat naast het gestelde in B3.2.6.5, per fase twee stroomtransformatoren, waarbij elk stroomcircuit van ieder van de kWh-meters, de hoofd- en controlemeter, is aangesloten op een eigen stroomtransformator.</al>
      <al>B3.2.6.8</al>
      <al>In het geval genoemd in B3.2.6.7 mag worden volstaan met het installeren van één stroomtransformator per fase met twee meetkernen, waarbij het stroomcircuit van ieder van de kWh-meters, de hoofd- en controlemeter, is aangesloten op een eigen meetkern.</al>
      <al>B3.2.6.9</al>
      <al>Bij een gecontracteerd vermogen van 5 MW en groter is de bedrading van de spanningscircuits, inclusief de beveiligingen ervan, separaat uitgevoerd voor elk van de elkaar controlerende kWh-meters genoemd in B3.2.6.5.</al>
      <al>B3.2.6.10</al>
      <al>De resolutie van de te registreren energie gedurende de meetperiode is beter dan 1 kWh, of, indien dat hoger is, beter dan 0,5.k% van de geregistreerde energie bij een vermogen dat gelijk is aan het nominale meetvermogen van de meetinrichting. k is het klassecijfer van de kWh- meter.</al>
      <al>B3.2.6.11</al>
      <al>Indien als gevolg van de eindige resolutie een deel van de in de meetperiode geleverde energie niet wordt geregistreerd in die periode, dan dient dat deel in de daarop volgende meetperiode te worden geregistreerd.</al>
      <al>B3.2.6.12</al>
      <al>De belasting van een meettransformator ligt tussen 25% en 100% van zijn nominale belasting.</al>
      <al>B3.2.6.13</al>
      <al>De belasting van een stroomtransformator ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn nominale belasting.</al>
      <al>B3.2.6.14</al>
      <al>De belasting van een stroomtransformator met een nominale belasting van minder dan 4 VA bedraagt ten minste 1 VA en bedraagt bij voorkeur de nominale belasting van de stroomtransformator.</al>
      <al>B3.2.6.15</al>
      <al>In afwijking van B3.2.6.12 mag de belasting van een spanningstransformator minder dan 25% van zijn nominale belasting bedragen, indien het volgende is aangetoond aan de hand van resultaten van een kalibratie. De fouten van de spanningstransformator overschrijden bij de betreffende belasting niet de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking die volgens de norm vermeld in B3.2.1.1 sub c gelden voor een belasting tussen 25% en 100% van de nominale belasting van de spanningstransformator.</al>
      <al>B3.2.6.16</al>
      <al>De spannings- en hoekfout veroorzaakt door spanningsverliezen in een spanningsmeetcircuit van een meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau als gevolg van bedradingsweerstanden, de weerstand van de smeltveiligheid alsmede de weerstand van andere verbindingen is maximaal gelijk aan 10% van de spannings- respectievelijk hoekfout die volgens het klassecijfer maximaal is toegestaan voor de toegepaste spanningstransformator.</al>
      <al>B3.2.6.17</al>
      <al>In tabel F zijn als functie van het klassecijfer van de spanningstransformator de maximaal door de spanningsverliezen te veroorzaken spannings- en hoekfouten gegeven.</al>
      <al>B3.2.6.18</al>
      <al>Als gevolg van het in B3.2.6.16 en B3.2.6.17 bepaalde, mogen in een spanningsmeetcircuit geen spanningskeuzerelais worden toegepast.</al>
      <al>B3.2.6.19</al>
      <al>De spanningsverliezen in een spanningsmeetcircuit van een meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau als gevolg van bedradingsweerstanden, de weerstand van de smeltveiligheid alsmede de weerstand van andere verbindingen zijn maximaal gelijk aan 0,05% van de nominale netspanning.</al>
      <al>B3.2.6.20</al>
      <al>De temperatuur in de ruimte waarin de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters zich bevinden, is niet lager dan 10 °C en niet hoger dan 45 °C.</al>
      <al>B3.2.6.21</al>
      <al>Een meetinrichting bij driefasige aansluitingen is uitgevoerd als vierleidermeetinrichting.</al>
      <al>B3.2.6.22</al>
      <al>De kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters zijn volgens de juiste configuratie aangesloten.</al>
      <al>B3.2.6.23</al>
      <al>Het in B3.2.6.22 bepaalde betekent, dat de meetspanningen en meetstromen qua polariteit en fasevolgorde correct dienen te zijn aangesloten op de spannings- en stroomcircuits van de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters.</al>
    </divisie>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.3" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">B3.3</nr>
      <titel status="officieel">Controle van meetinrichtingen bij aansluitingen op hoogspanningsniveau</titel>
    </kop>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.3/DivisieB3.3.1" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.3.1</nr>
        <titel status="officieel">Controle voordat de meetinrichting wordt geïnstalleerd</titel>
      </kop>
      <al>B3.3.1.1</al>
      <al>Voordat de meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau wordt geïnstalleerd, verricht de meetverantwoordelijke de controles genoemd in B3.3.1.2 tot en met B3.3.1.7.</al>
      <al>B3.3.1.2</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert door middel van kalibratie of de kWh-meters, kvarh-meters, stroom- en spanningstransformatoren voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.1 tot en met B3.2.6.4 van toepassing zijn.</al>
      <al>B3.3.1.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke voert de kalibratie genoemd in B3.3.1.2 uit met behulp van ijkapparatuur die jaarlijks herleidbaar naar nationale standaarden wordt gekalibreerd en waarvan de nauwkeurigheid in relatie tot de klassenauwkeurigheid van het meetmiddel bij voorkeur een factor 5, doch ten minste een factor 3 beter is.</al>
      <al>B3.3.1.4</al>
      <al>Op de in B3.3.1.2 genoemde kalibratie zijn de nauwkeurigheidseisen van de betreffende norm genoemd in B3.2.1.1 van toepassing.</al>
      <al>B3.3.1.5</al>
      <al>Een kWh-meter of kvarh-meter die in een nieuwe meetinrichting wordt herplaatst en niet langer dan 5 jaar geleden aan een meettechnische controle is onderworpen, hetzij door middel van een in B3.3.1.2 genoemde kalibratie, hetzij door middel van een in B3.3.3.3 genoemde controle, behoeft door de meetverantwoordelijke niet te worden gekalibreerd mits:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.3/DivisieB3.3.1/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>het uitwisselen en het transport van de meter heeft plaatsgevonden overeenkomstig een procedure die deel uitmaakt van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de netbeheerder of de opdrachtnemer en</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.3/DivisieB3.3.1/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>de voor de meter geldende controlecyclus van 6 jaar wordt gecontinueerd als bedoeld in B3.3.3.1.</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>B3.3.1.6</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert door middel van de in B3.3.1.2 genoemde kalibratie of de kWh-meters en kvarh-meters die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn onderworpen, voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.1 tot en met B3.2.6.4 van toepassing zijn, met dien verstande dat de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking maximaal 1,5 maal de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking mogen bedragen die volgens de normen genoemd in B3.2.1.1 sub a, b en e maximaal toelaatbaar zijn.</al>
      <al>B3.3.1.7</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de data foutloos in de databuffers worden opgeslagen. Indien de databuffers zodanig zijn aangepast dat rechtstreeks de verbruikte energie en in voorkomend geval de blindenergie worden vastgelegd, dan controleert de meetverantwoordelijke of deze aanpassing zodanig is dat de energie en blindenergie juist worden geregistreerd.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.3/DivisieB3.3.2" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.3.2</nr>
        <titel status="officieel">Controle nadat de meetinrichting is geïnstalleerd</titel>
      </kop>
      <al>B3.3.2.1</al>
      <al>Nadat de meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau is geïnstalleerd, verricht de meetverantwoordelijke binnen één maand de in de B3.3.2.3 tot en met B3.3.2.22 genoemde controles.</al>
      <al>B3.3.2.2</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert binnen een half jaar of de belasting van de afzonderlijke stroom- en spanningstransformatoren voldoet aan het in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.15 bepaalde.</al>
      <al>B3.3.2.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert de in B3.3.2.2 genoemde belasting van iedere stroomtransformator door middel van een meting aan de secundaire stroomklemmen. Indien de secundaire stroomklemmen om veiligheidsredenen niet bereikbaar zijn, bepaalt de meetverantwoordelijke de belasting door een combinatie van meten en berekenen. De meetverantwoordelijke meet aan de bereikbare klemmen in het stroommeetcircuit en berekent de belasting gevormd door de bedrading tussen de klemmen waaraan wordt gemeten en de secundaire klemmen van de stroomtransformator.</al>
      <al>B3.3.2.4</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de som van de spanningsverliezen – uitgedrukt in een percentage van de nominale secundaire meetspanning – over de bedrading van elk spanningsmeetcircuit en over de smeltveiligheden waarmee dat circuit is beveiligd, minder is dan 0,15 maal het klassecijfer van de toegepaste spanningstransformatoren.</al>
      <al>B3.3.2.5</al>
      <al>De in B3.3.2.4 genoemde controle geschiedt door een combinatie van meten en berekenen van de spanning over de bedrading van het spanningsmeetcircuit, inclusief de smeltveiligheden, en andere verbindingen.</al>
      <al>B3.3.2.6</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de lengte en de doorsnede van de bedrading van de stroommeetcircuits voldoen aan het bepaalde in B3.2.5.18.</al>
      <al>B3.3.2.7</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de meetconfiguratie voldoet aan het bepaalde in B3.2.6.21 tot en met B3.2.6.23.</al>
      <al>B3.3.2.8</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de waarde van de smeltveiligheden toegepast in de spanningsmeetcircuits voldoet aan het bepaalde in B3.2.4.16 tot en met B3.2.4.18.</al>
      <al>B3.3.2.9</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de nominale secundaire stroom en spanning vermeld op de kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh- meters gelijk zijn aan de nominale secundaire stroom en spanning vermeld op de spannings- en stroomtransformatoren als bedoeld in B3.2.4.12 en B3.2.5.9.</al>
      <al>B3.3.2.10</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de maximale stroom vermeld op de kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh-meters voldoet aan het bepaalde in B3.2.5.10.</al>
      <al>B3.3.2.11</al>
      <al>Indien de overzetverhoudingen van de meettransformatoren op de kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh-meters zijn vermeld, dan controleert de meetverantwoordelijke of deze gegevens overeenstemmen met de op de spannings- en stroomtransformatoren vermelde overzetverhoudingen.</al>
      <al>B3.3.2.12</al>
      <al>Indien de spanningstransformatoren of stroomtransformatoren meer dan één overzetting hebben, dan controleert de meetverantwoordelijke met behulp van een vergelijkende meting of de juiste overzetting in bedrijf is.</al>
      <al>B3.3.2.13</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de overzettingen van de spannings- en stroomtransformatoren overeenstemmen met de gegevens hieromtrent opgenomen in de technische administratie genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507064" verwijzing-id="2764075" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1">artikel 4.3.3.1</intref> van deze code en overeenstemmen met de gegevens gebruikt voor de verrekening.</al>
      <al>B3.3.2.14</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de meetinrichting overeenkomstig <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.1&amp;sub-paragraaf=4.1.2&amp;artikel=4.1.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506744,13506754,13506764,13506774" verwijzing-id="2764818" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.1/Sub-paragraaf4.1.2/Artikel4.1.2.1">paragraaf 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.4</intref> van deze code is verzegeld.</al>
      <al>B3.3.2.15</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de meting geschiedt overeenkomstig het bepaalde in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.8&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507214" verwijzing-id="2764076" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.8">4.3.5.8</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.5&amp;artikel=4.3.5.2&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507154" verwijzing-id="2764077" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.5/Artikel4.3.5.2">4.3.5.2</intref> van deze code.</al>
      <al>B3.3.2.16</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of meettransformatoren zijn geaard overeenkomstig het bepaalde in B3.2.4.5 tot en met B3.2.4.7 en B3.2.5.12 tot en met B3.2.5.14.</al>
      <al>B3.3.2.17</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of overeenkomstig B3.3.2.18 tot en met B3.3.2.20 de overdracht van de data naar het datacollectiepunt, genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764829" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">paragraaf 5.3.1</intref> van deze code, foutloos geschiedt.</al>
      <al>B3.3.2.18</al>
      <al>Indien de meetinrichting is uitgerust met externe databuffers, controleert de meetverantwoordelijke de dataverbindingen tussen de kWh-meters en de databuffers.</al>
      <al>B3.3.2.19</al>
      <al>De meetverantwoordelijke leest ter controle van de data ontvangen op het datacollectiepunt van ten minste vijf opeenvolgende meetperioden de data opgeslagen in de databuffers ter plaatse uit.</al>
      <al>B3.3.2.20</al>
      <al>De overdracht van de data geschiedt foutloos, indien de in B3.3.2.19 genoemde uitgelezen data niet verschillen van de data ontvangen op het datacollectiepunt.</al>
      <al>B3.3.2.21</al>
      <al>In afwijking van B3.3.2.18 tot en met B3.3.2.20 kan gedurende een aantal opeenvolgende meetperioden een gedoseerde hoeveelheid energie aan de kWh-meters van de meetinrichting worden toegevoerd. De overdracht van data geschiedt dan foutloos indien de afwijking tussen enerzijds de gedoseerde hoeveelheid energie en anderzijds de daarop betrekking hebbende data vastgelegd in het datacollectiepunt niet groter is dan de afwijking welke overeenkomt met de nauwkeurigheid van de meters met inachtneming van de resolutie waarmee de data in de databuffers worden vastgelegd.</al>
      <al>B3.3.2.22</al>
      <al>Nadat werkzaamheden aan een meetinrichting zijn verricht, herhaalt de meetverantwoordelijke de in deze paragraaf genoemde controles indien redelijkerwijs kan worden verondersteld, dat de werkzaamheden van invloed zijn geweest op de werking van de meetinrichting.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.3/DivisieB3.3.3" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.3.3</nr>
        <titel status="officieel">Controle van in gebruik zijnde meetinrichtingen</titel>
      </kop>
      <al>B3.3.3.1</al>
      <al>Bij een in gebruik zijnde meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau verricht de meetverantwoordelijke een keer per zes jaar de in B3.3.3.2 tot en met B3.3.3.10 genoemde controles.</al>
      <al>B3.3.3.2</al>
      <al>Voor een in gebruik zijnde kWh-meter en kvarh-meter gelden waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking die twee keer zo groot zijn als de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking die op grond van B3.2.6.1 en B3.2.6.2 van toepassing zijn voor een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh-meter van dezelfde nauwkeurigheidsklasse.</al>
      <al>B3.3.3.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de kWh-meters en in voorkomende gevallen de kvarh-meters voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke volgens B16.3.3.2 van toepassing zijn.</al>
      <al>B3.3.3.4</al>
      <al>Indien de meetverantwoordelijke constateert dat de maximaal toelaatbare afwijking van een kWh-meter en in voorkomende geval van een kvarh- meter 1,5 keer de toelaatbare foutgrens van een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh-meter overschrijdt, dan wordt die kWh-meter respectievelijk kvarh-meter vervangen.</al>
      <al>B3.3.3.5</al>
      <al>De controle geschiedt ter plaatse waar de meetinrichting is geïnstalleerd of in een meterlaboratorium.</al>
      <al>B3.3.3.6</al>
      <al>Controle ter plaatse geschiedt zonder onderbreking van de meting. De heersende belasting bedraagt alsdan meer dan 10% van het op de desbetreffende aansluiting gecontracteerde vermogen.</al>
      <al>B3.3.3.7</al>
      <al>In afwijking van B3.3.3.1 mag bij meetinrichtingen waarin een controle kWh-meter als bedoeld in B3.2.6.5 en in voorkomende geval een controle kvarh-meter is geïnstalleerd, de meetverantwoordelijke afwisselend één keer per drie jaar de hoofdmeter en de controlemeter controleren.</al>
      <al>B3.3.3.8</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen over de smeltveiligheden (inclusief de zekeringhouder) in de spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op hoogspanningsniveau bij een nominale secundaire meetspanning van circa 60 V niet meer dan 10 mV bedragen en bij een nominale secundaire meetspanning van circa 130 V niet meer dan 20 mV.</al>
      <al>B3.3.3.9</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen over de smeltveiligheden in de spanningsmeetcircuits van meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau niet meer dan 60 mV bedragen.</al>
      <al>B3.3.3.10</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert de kleur van de bedrading van de stroom- en spanningsmeetcircuits.</al>
      <al>B3.3.3.11</al>
      <al>Indien de bedrading is verkleurd, onderzoekt de meetverantwoordelijke of dit ten gevolge van overbelasting is.</al>
      <al>B3.3.3.12</al>
      <al>In afwijking van het in B3.3.3.1 bepaalde, controleert de meetverantwoordelijke steeds binnen 72 uur nadat een wijziging in of toevoeging aan de installatie van de aangeslotene is aangebracht, of de belasting in overeenstemming is met het bepaalde in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.15.</al>
      <al>B3.3.3.13</al>
      <al>Indien twee elkaar controlerende meters zijn geïnstalleerd als bedoeld in B3.2.6.5, dan controleert de meetverantwoordelijke ten minste een keer per jaar of het in procenten uitgedrukte verschil in registratie van deze meters maximaal twee keer het klassecijfer van deze meters bedraagt.</al>
      <al>B3.3.3.14</al>
      <al>Indien naast twee elkaar controlerende meters ook per fase twee stroomtransformatoren of één stroomtransformator met twee meetkernen als bedoeld in B3.2.6.7 respectievelijk B3.2.6.8 zijn geïnstalleerd, dan controleert de meetverantwoordelijke ten minste een keer per jaar of het in procenten uitgedrukte verschil in registratie van de twee meters maximaal de som van twee keer het klassecijfer van de meters en eenmaal het klassecijfer van de stroomtransformatoren bedraagt.</al>
      <al>B3.3.3.15</al>
      <al>De meetverantwoordelijke bepaalt in de gevallen genoemd in B3.3.3.13 en B3.3.3.14 het verschil tussen de energie geregistreerd door de hoofdmeter in een bepaalde periode en de energie geregistreerd door de controlemeter in dezelfde periode. Hierbij is de resolutie van de in die periode geregistreerde energie kleiner dan 0,4 x (klassecijfer van de meters) %.</al>
      <al>B3.3.3.16</al>
      <al>Indien de meetverantwoordelijke constateert, dat het verschil in registratie de in B3.3.3.13 of B3.3.3.14 bedoelde waarde overschrijdt, dan verricht de meetverantwoordelijke onverwijld de in B3.3.3.2 tot en met B3.3.3.7 genoemde controles.</al>
      <al>B3.3.3.17</al>
      <al>Naast de in deze paragraaf genoemde controles verricht de meetverantwoordelijke de in B3.3.2.4, B3.3.2.5 en B3.3.2.7 tot en met B3.3.2.21 genoemde controles.</al>
    </divisie>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.4" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">B3.4</nr>
      <titel status="officieel">Controle van meetinrichtingen bij aansluitingen op laagspanningsniveau</titel>
    </kop>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.4/DivisieB3.4.1" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.4.1</nr>
        <titel status="officieel">Controle voordat een meetinrichting wordt geïnstalleerd</titel>
      </kop>
      <al>B3.4.1.1</al>
      <al>Voordat een meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau wordt geïnstalleerd, verricht de meetverantwoordelijke de in B3.4.1.2 tot en met B3.4.1.7 genoemde controles.</al>
      <al>B3.4.1.2</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert door middel van kalibratie of de kWh-meters, kvarh-meters en stroomtransformatoren voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn.</al>
      <al>B3.4.1.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke voert de kalibratie genoemd in B3.4.1.2 uit met behulp van ijkapparatuur die jaarlijks herleidbaar naar nationale standaarden wordt gekalibreerd en waarvan de nauwkeurigheid in relatie tot de klassenauwkeurigheid van het meetmiddel bij voorkeur een factor 5, doch ten minste een factor 3 beter is.</al>
      <al>B3.4.1.4</al>
      <al>Op de in B3.4.1.2 genoemde kalibratie zijn de nauwkeurigheidseisen van de betreffende norm genoemd in B3.2.1.1 van toepassing.</al>
      <al>B3.4.1.5</al>
      <al>Een kWh-meter of kvarh-meter die in een nieuwe meetinrichting wordt herplaatst en niet langer dan 5 jaar geleden aan een meettechnische controle is onderworpen, hetzij door middel van een in B3.4.1.2 genoemde kalibratie, hetzij door middel van een in B3.4.3.3 genoemde controle, behoeft door de meetverantwoordelijke niet te worden gekalibreerd mits:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.4/DivisieB3.4.1/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>het uitwisselen en het transport van de meter heeft plaatsgevonden overeenkomstig een procedure die deel uitmaakt van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de meetverantwoordelijke of de opdrachtnemer en</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.4/DivisieB3.4.1/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>de voor de meter geldende controlecyclus van 6 jaar wordt gecontinueerd als bedoeld in B3.4.3.1.</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>B3.4.1.6</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert door middel van de in B3.4.1.2 genoemde kalibratie of de kWh-meters en kvarh-meters die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn onderworpen, voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn, met dien verstande dat de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking maximaal 1,5 maal de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking mogen bedragen die volgens de normen genoemd in B3.2.1.1 sub b en e maximaal toelaatbaar zijn.</al>
      <al>B3.4.1.7</al>
      <al>De meetverantwoordelijke kan de in B3.4.1.2 genoemde controle met betrekking tot de stroomtransformatoren steekproefsgewijs uitvoeren, indien sprake is van grotere aantallen en de fabrikant de kwaliteit van zijn productieproces voldoende beheerst. De steekproef is gebaseerd op de norm ISO 3951 waarbij AQL =1 en Inspection Level = IV.</al>
      <al>B3.4.1.8</al>
      <al>Van in B3.4.1.7 genoemde voldoende beheersing is sprake, indien het productieproces van een fabrikant van stroomtransformatoren ten minste is gecertificeerd op basis van ISO 9001: 2000, tenzij uit de resultaten van de in B3.4.1.7 bedoelde steekproefsgewijze controle blijkt, dat de fabrikant het productieproces onvoldoende beheerst.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.4/DivisieB3.4.2" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.4.2</nr>
        <titel status="officieel">Controle nadat de meetinrichting is geïnstalleerd</titel>
      </kop>
      <al>B3.4.2.1</al>
      <al>Nadat de meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau is geïnstalleerd, verricht de meetverantwoordelijke binnen één maand de in B3.4.2.3 tot en met B3.4.2.24 genoemde controles.</al>
      <al>B3.4.2.2</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert binnen een half jaar of de belasting van de afzonderlijke stroomtransformatoren voldoet aan het bepaalde in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.14.</al>
      <al>B3.4.2.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert de in B3.4.2.2 genoemde belasting van iedere stroomtransformator door middel van een meting aan de secundaire stroomklemmen. Indien de secundaire stroomklemmen om veiligheidsredenen niet bereikbaar zijn, bepaalt de meetverantwoordelijke de belasting door een combinatie van meten en berekenen. De meetverantwoordelijke meet aan de bereikbare klemmen in het stroommeetcircuit en berekent de belasting gevormd door de bedrading tussen de klemmen waaraan wordt gemeten en de secundaire klemmen van de stroomtransformator.</al>
      <al>B3.4.2.4</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen in de spanningsmeetcircuits voldoen aan het bepaalde in B3.2.6.19.</al>
      <al>B3.4.2.5</al>
      <al>De in B3.4.2.4 genoemde controle geschiedt door het meten van de spanning over de bedrading van het spanningsmeetcircuit, inclusief de smeltveiligheden, en andere verbindingen.</al>
      <al>B3.4.2.6</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de lengte en de doorsnede van de bedrading van de stroommeetcircuits voldoen aan het bepaalde in B3.2.5.18.</al>
      <al>B3.4.2.7</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de meetconfiguratie voldoet aan het bepaalde in B3.2.6.21 tot en met B3.2.6.23.</al>
      <al>B3.4.2.8</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de waarde van de in de spanningsmeetcircuits toegepaste smeltveiligheden voldoet aan het bepaalde in B3.2.4.19 en B3.2.4.20.</al>
      <al>B3.4.2.9</al>
      <al>De meetverantwoordelijke verricht bij meetinrichtingen aangesloten via stroomtransformatoren de in B3.4.2.11 tot en met B3.4.2.14 genoemde controles.</al>
      <al>B3.4.2.10</al>
      <al>De meetverantwoordelijke verricht bij meetinrichtingen die niet via stroomtransformatoren zijn aangesloten de in B3.4.2.15 genoemde controle.</al>
      <al>B3.4.2.11</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de nominale secundaire stroom vermeld op de kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh-meters gelijk is aan de nominale secundaire stroom vermeld op de stroomtransformatoren als bedoeld in B3.2.5.9.</al>
      <al>B3.4.2.12</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de maximale stroom vermeld op de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters voldoet aan het bepaalde in B3.2.5.10.</al>
      <al>B3.4.2.13</al>
      <al>Indien de overzetverhoudingen van de stroomtransformatoren op de kWh-meters en in voorkomend geval op de kvarh-meters zijn vermeld, dan controleert de meetverantwoordelijke of deze gegevens overeenstemmen met de op de stroomtransformatoren vermelde overzetverhoudingen.</al>
      <al>B3.4.2.14</al>
      <al>Indien de stroomtransformatoren meer dan één overzetting hebben, dan controleert de meetverantwoordelijke met behulp van een vergelijkende meting of de juiste overzetting in bedrijf is.</al>
      <al>B3.4.2.15</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of aan het bepaalde in B3.2.5.11 is voldaan.</al>
      <al>B3.4.2.16</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de overzettingen van de stroomtransformatoren overeenstemmen met de gegevens hieromtrent opgenomen in de technische administratie van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;paragraaf=4.3&amp;sub-paragraaf=4.3.3&amp;artikel=4.3.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507064" verwijzing-id="2764078" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4/Paragraaf4.3/Sub-paragraaf4.3.3/Artikel4.3.3.1">artikel 4.3.3.1</intref> van deze code en overeenstemmen met de gegevens gebruikt voor de verrekening.</al>
      <al>B3.4.2.17</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de meetinrichting overeenkomstig 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.4 van deze code is verzegeld.</al>
      <al>B3.4.2.18</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de meting geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 4.3.5.8 en 4.3.5.2 van deze code.</al>
      <al>B3.4.2.19</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert voor zover van toepassing – of overeenkomstig B3.4.2.20 tot en met B3.4.2.22 de overdracht van de data naar het datacollectiepunt, genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;paragraaf=5.3&amp;artikel=5.3.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507624" verwijzing-id="2764830" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5/Paragraaf5.3/Artikel5.3.1">paragraaf 5.3.1</intref> van deze code, foutloos geschiedt.</al>
      <al>B3.4.2.20</al>
      <al>Indien de meetinrichting is uitgerust met externe databuffers, controleert de meetverantwoordelijke de dataverbindingen tussen de kWh-meters en de databuffers.</al>
      <al>B3.4.2.21</al>
      <al>De meetverantwoordelijke leest van een aantal opeenvolgende meetperioden de data opgeslagen in de databuffers ter plaatse uit.</al>
      <al>B3.4.2.22</al>
      <al>De overdracht van de data geschiedt foutloos, indien de in B3.4.2.21 genoemde uitgelezen data niet verschillen van de data ontvangen op het datacollectiepunt.</al>
      <al>B3.4.2.23</al>
      <al>In afwijking van B3.4.2.20 tot en met B3.4.2.22 kan gedurende een aantal opeenvolgende meetperioden een gedoseerde hoeveelheid energie aan de kWh-meters van de meetinrichting worden toegevoerd. De overdracht van data geschiedt dan foutloos indien de afwijking tussen enerzijds de gedoseerde hoeveelheid energie en anderzijds de daarop betrekking hebbende data vastgelegd in het datacollectiepunt niet groter is dan de afwijking welke overeenkomt met de nauwkeurigheid van de meters met inachtneming van de resolutie waarmee de data in de databuffers worden vastgelegd.</al>
      <al>B3.4.2.24</al>
      <al>Nadat werkzaamheden aan een meetinrichting zijn verricht, herhaalt de meetverantwoordelijke de in deze paragraaf genoemde controles indien redelijkerwijs kan worden verondersteld, dat de werkzaamheden van invloed zijn geweest op de werking van de meetinrichting.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/DivisieB3.4/DivisieB3.4.3" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B3.4.3</nr>
        <titel status="officieel">Controle van in gebruik zijnde meetinrichtingen</titel>
      </kop>
      <al>B3.4.3.1</al>
      <al>Bij een in gebruik zijnde meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau verricht de meetverantwoordelijke een keer per zes jaar de in B3.4.3.2 tot en met B3.4.3.8 en B3.4.3.11 genoemde controles.</al>
      <al>B3.4.3.2</al>
      <al>Voor een in gebruik zijnde kWh-meter en kvarh-meter gelden waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking die twee keer zo groot zijn als de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn voor een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh- meter van dezelfde nauwkeurigheidsklasse.</al>
      <al>B3.4.3.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de kWh-meters en in voorkomende gevallen de kvarh-meters voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke volgens B3.4.3.2 van toepassing zijn.</al>
      <al>B3.4.3.4</al>
      <al>Indien de meetverantwoordelijke constateert, dat de maximaal toelaatbare afwijking van een kWh-meter, en in voorkomende gevallen van een kvarh- meter 1,5 keer de toelaatbare foutgrens van een nieuwe kWh-meter respectievelijk kvarh-meter overschrijdt, dan wordt die kWh-meter respectievelijk kvarh-meter vervangen.</al>
      <al>B3.4.3.5</al>
      <al>De controle geschiedt ter plaatse waar de meetinrichting is geïnstalleerd of in een meterlaboratorium.</al>
      <al>B3.4.3.6</al>
      <al>Controle ter plaatse geschiedt zonder onderbreking van de meting. De heersende belasting bedraagt alsdan meer dan 10% van het op de desbetreffende aansluiting gecontracteerde vermogen.</al>
      <al>B3.4.3.7</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert of de spanningsverliezen over de smeltveiligheden in de spanningsmeetcircuits maximaal 60 mV bedragen.</al>
      <al>B3.4.3.8</al>
      <al>De meetverantwoordelijke controleert de kleur van de bedrading van de stroom- en spanningsmeetcircuits.</al>
      <al>B3.4.3.9</al>
      <al>Indien de bedrading is verkleurd, onderzoekt de meetverantwoordelijke of dit ten gevolge van overbelasting is.</al>
      <al>B3.4.3.10</al>
      <al>In afwijking van het bepaalde in B3.4.3.1, controleert de netbeheerder steeds binnen 72 uur nadat de belasting is gewijzigd, of de belasting in overeenstemming is met het bepaalde in B3.2.6.12 tot en met B3.2.6.14.</al>
      <al>B3.4.3.11</al>
      <al>Naast de in deze paragraaf genoemde controles verricht de meetverantwoordelijke de in B3.4.2.4 en B3.4.2.7 tot en met B3.4.2.23 genoemde controles.</al>
    </divisie>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage3/Divisie" opmaak="default">
    <kop>
      <titel status="officieel">Tabellen</titel>
    </kop>
    <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
      <title>Tabel A: De maximale stroom (Imax) van direct aangesloten kWh-meters en kvarh-meters als functie van de waarde van de hoofdveiligheid.</title>
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
        <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="1.00*"/>
        <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="1.14*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Waarde van de hoofdveiligheid (A)</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Imax (A)</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>25</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 30</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>35</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 40</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>50</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 60</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>63</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 80</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>80</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 100</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>100</al>
            </entry>
            <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 120</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
    <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
      <title>Tabel B: De nauwkeurigheidsklassen van de meetmiddelen van een meetinrichting bij een aansluiting op hoogspanningsniveau.</title>
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="5" tgroupstyle="zebra1">
        <colspec align="center" colname="col1" colnum="1" colwidth="89*"/>
        <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="87*"/>
        <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="87*"/>
        <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="91*"/>
        <colspec align="center" colname="col5" colnum="5" colwidth="101*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Gecontracteerd vermogen</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>kWh-meters</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>kvarh-meter</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Stroomtransformatoren</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Spanningstransformatoren</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>&lt; 2 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,5 S</al>
              <al>klasse 0,2 *)</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2</al>
              <al>klasse 0,2</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 2 en &lt; 5 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,5 S</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2 S</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 5 en &lt; 30 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2 S</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2 S</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 30 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2 S</al>
              <al>klasse 0,2 S</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2 S</al>
              <al>klasse 0,1 *)</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col5" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2</al>
              <al>klasse 0,2</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
    <al>*) Indien de gemiddelde belasting groter is dan 20% van het nominale meetvermogen.</al>
    <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
      <title>Tabel C: De nauwkeurigheidsklassen van de meetmiddelen van een meetinrichting voor de registratie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij een aansluiting op hoogspanningsniveau als functie van het maximale vermogen van de productie-installatie.</title>
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
        <colspec align="center" colname="col1" colnum="1" colwidth="113*"/>
        <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="113*"/>
        <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="113*"/>
        <colspec align="center" colname="col4" colnum="4" colwidth="114*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Maximaal vermogen van productie-installatie</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>kWh-meters</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Stroomtransformatoren</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Spanningstransformatoren</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>&lt; 5 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 5 en &lt; 30 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>≥ 30 MW</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,5</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
    <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
      <title>Tabel D: De nauwkeurigheidsklassen van de meetmiddelen van een meetinrichting bij een aansluiting op laagspanningsniveau.</title>
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
        <colspec align="center" colname="col1" colnum="1" colwidth="198*"/>
        <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="198*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>kWh-meters</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Stroomtransformatoren</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,5 S</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 0,2 *)</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
    <al>*) Indien de gemiddelde belasting groter is dan 20% van het nominale meetvermogen.</al>
    <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
      <title>Tabel E: De nauwkeurigheidsklassen van de meetmiddelen van een meetinrichting voor de registratie van de door de aangeslotene zelf opgewekte energie bij een aansluiting op laagspanningsniveau.</title>
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
        <colspec align="center" colname="col1" colnum="1" colwidth="198*"/>
        <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="198*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>kWh-meters</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>stroomtransformatoren</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>klasse 1</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
    <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
      <title>Tabel F: Maximaal door spanningsverliezen te veroorzaken fouten.</title>
      <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="3" tgroupstyle="zebra1">
        <colspec align="center" colname="col1" colnum="1" colwidth="134*"/>
        <colspec align="center" colname="col2" colnum="2" colwidth="134*"/>
        <colspec align="center" colname="col3" colnum="3" colwidth="134*"/>
        <thead valign="bottom">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Klassecijfer spanningstransformator</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col3" namest="col2" rotate="0" valign="top">
              <al>Maximaal toegestane, door de spanningsverliezen te veroorzaken:</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top"/>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Spanningsfout fn (%)</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>Hoekfout δ (millirad./min.)</al>
            </entry>
          </row>
        </thead>
        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>0,1</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>0,01</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>0,15 / 0,5</al>
            </entry>
          </row>
          <row rowsep="1">
            <entry align="center" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>0,2</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>0,02</al>
            </entry>
            <entry align="center" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
              <al>0,3 / 1,0</al>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
  </divisie>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72073"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72073</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-21">21-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/18/032994</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-12-22">22-12-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=3"/></jcis></meta-data></bijlage>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4" stam-id="13541313" versie-id="23204772" id="C33510591" label-id="13508094" inwerking="2016-05-12" label="Bijlage 4" bron="Stcrt.2016-21420" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2016-04-21" publicatie_bron="2016-05-11" publicatie_iwt="2016-05-11" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Erkenningsregelingen</titel>
  </kop>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">B4.1</nr>
      <titel status="officieel">Erkenningsregeling voor meterplaatsers</titel>
    </kop>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.1" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.1.1</nr>
        <titel status="officieel">Algemeen</titel>
      </kop>
      <al>B4.1.1.1</al>
      <al>De gezamenlijke netbeheerders wijzen de instantie aan die alle meterplaatsers erkent voor zowel meterplaatsing van elektriciteitsmeters als meterplaatsing van gasmeters, hierna te noemen: de MP-erkenner.</al>
      <al>B4.1.1.2</al>
      <al>De erkenning tot meterplaatser is noodzakelijk voor alle personen, behoudens de netbeheerders, die de activiteiten uitvoeren zoals beschreven in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=1&amp;paragraaf=1.2&amp;sub-paragraaf=1.2.2&amp;artikel=1.2.2.1&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13505714" verwijzing-id="2764173" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk1/Paragraaf1.2/Sub-paragraaf1.2.2/Artikel1.2.2.1">1.2.2.1</intref>.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.2" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.1.2</nr>
        <titel status="officieel">Het plaatsen van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen en erkenning als meterplaatser</titel>
      </kop>
      <al>B4.1.2.1</al>
      <al>De MP-erkenner kan aan een persoon een erkenning als meterplaatser verlenen.</al>
      <al>B4.1.2.2</al>
      <al>De meterplaatser heeft het recht om het deel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting dat geplaatst moet worden in het perceel van de aangeslotene, te plaatsen.</al>
      <al>B4.1.2.3</al>
      <al>Het in B4.1.2.2 genoemde recht is niet overdraagbaar.</al>
      <al>B4.1.2.4</al>
      <al>De meterplaatser mag het in B4.1.2.2 genoemde recht uitoefenen met ingang van de dag die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het MP- register, bedoeld in B4.1.4, is ingeschreven.</al>
      <al>B4.1.2.5</al>
      <al>Een persoon komt voor erkenning als meterplaatser in aanmerking indien:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.2/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>hij aantoont dat de werkzaamheden die verband houden met het plaatsen van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht natuurlijk persoon;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.2/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>hij bereid is zich te onderwerpen aan een door of namens de gezamenlijke netbeheerders te onderhouden systeem van steekproefgewijze controle van de werkzaamheden en binnen dit systeem voldoende scoort;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.2/Onderdeelc">
          <li.nr>c.</li.nr>
          <al>hij voor de onder B4.1.2.2 genoemde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO 9001-certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;o=c&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.2/Onderdeeld">
          <li.nr>d.</li.nr>
          <al>hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.3&amp;artikel=3.3.10&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506454" verwijzing-id="2764174" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.3/Artikel3.3.10">3.3.10</intref> en in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=3&amp;paragraaf=3.4&amp;artikel=3.4.12&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13506634" verwijzing-id="2764175" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk3/Paragraaf3.4/Artikel3.4.12">3.4.12</intref> van deze code is bepaald;</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;o=d&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.2/Onderdeele">
          <li.nr>e.</li.nr>
          <al>hij voldoet aan het overigens in of krachtens de Meetcode elektriciteit en de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037925" label-id="13468184" verwijzing-id="2763881" bwb-id="BWBR0037925">Meetcode gas RNB</extref> en andere dwingende regelgeving bepaalde.</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;o=e&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      </lijst>
      <al>B4.1.2.6</al>
      <al>Een natuurlijk persoon die beschikt over een door Stipel uitgegeven geldig persoonscertificaat VOP-meters voor elektriciteit en gas en over een VCA-certificaat wordt geacht voldoende onderricht te zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met het plaatsen van op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichtingen.</al>
      <al>B4.1.2.7</al>
      <al>Het aanvragen van erkenning geschiedt schriftelijk.</al>
      <al>B4.1.2.8</al>
      <al>Op een aanvraag om erkenning wordt binnen tien werkdagen schriftelijk beslist.</al>
      <al>B4.1.2.9</al>
      <al>De MP-erkenner kan een voorlopige erkenning verlenen voor de duur van zes maanden. Heeft de aanvrager niet binnen deze zes maanden aan het in artikel B4.1.2.5 gestelde voldaan, dan wordt het verzoek om erkenning alsnog afgewezen.</al>
      <al>B4.1.2.10</al>
      <al>Een meterplaatser is verplicht de MP-erkenner binnen tien werkdagen alle wijzigingen van gegevens die voor de erkenning van belang zijn, op te geven, daaronder begrepen het niet meer voldoen aan de in B4.1.2.5 genoemde voorwaarden.</al>
      <al>B4.1.2.11</al>
      <al>Een erkenning geldt behoudens tussentijdse intrekking of beëindiging tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, indien de meterplaatser vóór 1 december daaraan voorafgaand aan de MP-erkenner heeft aangetoond nog steeds aan de in artikel B4.1.2.5 genoemde eisen te voldoen.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.3" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.1.3</nr>
        <titel status="officieel">Het MP-register</titel>
      </kop>
      <al>B4.1.3.1</al>
      <al>De MP-erkenner beheert een register, hierna te noemen het MP-register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de in B4.1.2.1 bedoelde personen.</al>
      <al>B4.1.3.2</al>
      <al>De MP-erkenner deelt aan de meterplaatser de datum van zijn inschrijving in het MP-register mee.</al>
      <al>B4.1.3.3</al>
      <al>Een meterplaatser heeft het recht het MP-register in te zien en hem betreffende onjuistheden daarin te doen corrigeren.</al>
      <al>B4.1.3.4</al>
      <al>Wijzigingen in het MP-register geeft de MP-erkenner onverwijld door aan de netbeheerders en meterplaatsers.</al>
      <al>B4.1.3.5</al>
      <al>De MP-erkenner publiceert het MP-register op zijn website.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.1/DivisieB4.1.4" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.1.4</nr>
        <titel status="officieel">Einde van erkenning als meterplaatser</titel>
      </kop>
      <al>B4.1.4.1</al>
      <al>De MP-erkenner kan de erkenning van een meterplaatser intrekken indien de meterplaatser niet meer aan alle in B4.1.2.5 genoemde erkenningsvoorwaarden voldoet.</al>
      <al>B4.1.4.2</al>
      <al>Indien de MP-erkenner voornemens is de erkenning in te trekken doet hij de meterplaatser daarvan een mededeling per brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van de redenen voor intrekking alsmede de ingangsdatum. De MP-erkenner trekt de erkenning niet eerder in dan nadat de meterplaatser een redelijke termijn heeft gekregen om de geconstateerde tekortkomingen te herstellen, tenzij herstel, gelet op de aard van de tekortkoming, naar het oordeel van de MP-erkenner niet mogelijk is of te veel tijd kost.</al>
      <al>B4.1.4.3</al>
      <al>De MP-erkenner maakt door hem opgelegde intrekkingen zo spoedig mogelijk openbaar op zijn website.</al>
      <al>B4.1.4.4</al>
      <al>De erkenning wordt, onverminderd het in deze code omtrent intrekking bepaalde, in ieder geval beëindigd op verzoek van de desbetreffende meterplaatser en indien deze heeft opgehouden te bestaan.</al>
    </divisie>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">B4.2</nr>
      <titel status="officieel">Erkenningsregeling voor meetverantwoordelijken</titel>
    </kop>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.2.1</nr>
        <titel status="officieel">Het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid en erkenning als meetverantwoordelijke</titel>
      </kop>
      <al>B4.2.1.1</al>
      <al>Tot het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid voor een aansluiting laat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet slechts personen toe aan wie hij op de voet van B4.2.1.7 een erkenning als meetverantwoordelijke heeft verleend.</al>
      <al>B4.2.1.2</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een persoon op aanvraag een erkenning als meetverantwoordelijke verlenen.</al>
      <al>B4.2.1.3</al>
      <al>De meetverantwoordelijke heeft het recht:</al>
      <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_1" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_1/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>alle uit de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764176" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764177" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508044" verwijzing-id="2764178" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6">6</intref> van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de eigen aansluitingen uit te oefenen;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_1/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>alle uit de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507474" verwijzing-id="2764179" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk4">hoofdstukken 4</intref>, <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13507864" verwijzing-id="2764180" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk5">5</intref> en <intref doc="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;hoofdstuk=6&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" label-id="13508044" verwijzing-id="2764181" bwb-id="BWBR0037946" bwb-ng-variabel-deel="/Hoofdstuk6">6</intref> van deze code voortvloeiende werkzaamheden voor de aansluitingen van derden aan te bieden als dienst.</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>B4.2.1.4</al>
      <al>Desgewenst kan bij de in B4.2.1.2 bedoelde verlening van erkenning onderscheid gemaakt worden tussen erkenning voor verschillende categorieën meetinrichtingen conform het toepassingsgebied van de onder B4.2.1.7 genoemde certificering.</al>
      <al>B4.2.1.5</al>
      <al>De in B4.2.1.3 genoemde rechten zijn niet overdraagbaar.</al>
      <al>B4.2.1.6</al>
      <al>De meetverantwoordelijke mag de in B4.2.1.3 genoemde rechten uitoefenen met ingang van de dag die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het MV-register, bedoeld in B4.2.2, is ingeschreven.</al>
      <al>B4.2.1.7</al>
      <al>Een persoon komt voor erkenning in aanmerking indien:</al>
      <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_2" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_2/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>de in B4.2.1.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door een voldoende onderricht natuurlijk persoon;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_2/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>hij voor de onder B4.2.1.3 bedoelde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO 9001-certificaat, afgegeven door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_2/Onderdeelc">
          <li.nr>c.</li.nr>
          <al>hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934&amp;hoofdstuk=9" label-id="13490614" verwijzing-id="2763763" bwb-id="BWBR0037934">hoofdstuk 9 van de Informatiecode elektriciteit en gas</extref> is bepaald;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_2/Onderdeeld">
          <li.nr>d.</li.nr>
          <al>hij beschikt over een storingsnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is;</al>
        </li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.1/Opsomming_2/Onderdeele">
          <li.nr>e.</li.nr>
          <al>voldaan wordt aan het overigens in of krachtens deze code en andere dwingende regelgeving bepaalde.</al>
        </li>
      </lijst>
      <al>B4.2.1.8</al>
      <al>Het aanvragen van erkenning geschiedt schriftelijk.</al>
      <al>B4.2.1.9</al>
      <al>Op een aanvraag om erkenning wordt binnen tien werkdagen schriftelijk beslist.</al>
      <al>B4.2.1.10</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan een voorlopige erkenning verlenen voor de duur van zes maanden. Heeft de aanvrager niet binnen deze zes maanden aan het in B4.2.1.7 gestelde voldaan, dan wordt het verzoek om erkenning alsnog afgewezen.</al>
      <al>B4.2.1.11</al>
      <al>Een meetverantwoordelijke is verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen tien werkdagen alle wijzigingen van gegevens die voor de erkenning van belang zijn, op te geven, daaronder begrepen vernieuwing of wijziging van de onder B4.2.1.7 bedoelde certificering.</al>
      <al>B4.2.1.12</al>
      <al>Een erkenning geldt behoudens tussentijdse intrekking of beëindiging tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, indien de meetverantwoordelijke vóór 1 december daaraan voorafgaand aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft aangetoond nog steeds aan de in B4.2.1.7 genoemde eisen te voldoen.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.2" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.2.2</nr>
        <titel status="officieel">Het MV-register</titel>
      </kop>
      <al>B4.2.2.1</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te noemen het MV-register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de in B4.2.1.1 bedoelde personen.</al>
      <al>B4.2.2.2</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de meetverantwoordelijke de datum van zijn inschrijving in het MV-register mee.</al>
      <al>B4.2.2.3</al>
      <al>Een meetverantwoordelijke heeft het recht het MV-register in te zien en hem betreffende onjuistheden daarin te doen corrigeren.</al>
      <al>B4.2.2.4</al>
      <al>Wijzigingen in het MV-register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld door aan de netbeheerders en meetverantwoordelijken.</al>
      <al>B4.2.2.5</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert het MV-register op zijn website.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.3" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.2.3</nr>
        <titel status="officieel">Einde van erkenning als meetverantwoordelijke</titel>
      </kop>
      <al>B4.2.3.1</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de erkenning van een meetverantwoordelijke intrekken indien de meetverantwoordelijke niet meer aan alle in B4.2.1.7 genoemde erkenningsvoorwaarden voldoet.</al>
      <al>B4.2.3.2</al>
      <al>Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voornemens is de erkenning in te trekken doet hij de meetverantwoordelijke daarvan een mededeling per brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van de redenen voor intrekking alsmede de ingangsdatum. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet trekt de erkenning niet eerder in dan nadat de meetverantwoordelijke een redelijke termijn heeft gekregen om de geconstateerde tekortkomingen te herstellen, tenzij herstel, gelet op de aard van de tekortkoming, naar het oordeel van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet niet mogelijk is of te veel tijd kost.</al>
      <al>B4.2.3.3</al>
      <al>De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt door hem opgelegde intrekkingen zo spoedig mogelijk openbaar.</al>
      <al>B4.2.3.4</al>
      <al>De erkenning wordt, onverminderd het in deze code omtrent intrekking bepaalde, in ieder geval beëindigd op verzoek van de desbetreffende meetverantwoordelijke en indien deze heeft opgehouden te bestaan.</al>
      <al>B4.2.3.5</al>
      <al>Indien de erkenning van een meetverantwoordelijke wordt ingetrokken, treedt de vangnetregeling, zoals omschreven in 1.3.5, in werking.</al>
    </divisie>
    <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage4/DivisieB4.2/DivisieB4.2.4" opmaak="default">
      <kop>
        <nr status="officieel">B4.2.4</nr>
        <titel status="officieel">Geheimhouding</titel>
      </kop>
      <al>B4.2.4.1</al>
      <al>De meetverantwoordelijke verstrekt, behoudens het bepaalde in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0037934" label-id="13491154" verwijzing-id="2764072" bwb-id="BWBR0037934">Informatiecode elektriciteit en gas</extref>, geen meetgegevens van aangeslotenen aan derden, anders dan met schriftelijke toestemming van de desbetreffende aangeslotene.</al>
    </divisie>
  </divisie>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=4"/></jcis></meta-data></bijlage>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5" stam-id="13541323" versie-id="25596492" id="C36527131" label-id="13508104" inwerking="2019-02-01" label="Bijlage 5" bron="Stcrt.2018-72074" effect="wijziging" ondertekening_bron="2018-12-20" publicatie_bron="2018-12-24" publicatie_iwt="2018-12-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
    <titel status="officieel">Schatting van meetgegevens</titel>
  </kop>
  <al>B5.1</al>
  <al>Indien een meetverantwoordelijke of een netbeheerder moet schatten, wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_1" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>De geschatte meetgegevens zijn gegeven de beschikbare informatie en technieken een nauwkeurige benadering van de werkelijke met het net uitgewisselde hoeveelheid energie.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>Onzekerheden in de geschatte meetgegevens komen ten laste van de aangeslotene.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
  <al>De meetverantwoordelijke of netbeheerder hanteert per onbalansverrekeningsperiode een van de volgende methoden om de geschatte meetgegevens te bepalen en communiceert de gehanteerde methode in het bericht met de meetgegevens:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_2" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_2/OnderdeelA">
      <li.nr>A</li.nr>
      <al>Indien er sprake is van één of meer productie-installaties achter de aansluiting, wordt er voor de energieuitwisseling vanuit de installatie naar het net een nul geschat. Voor de energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie wordt de onder B beschreven methode gehanteerd er van uitgaande dat de productie-installaties niet produceren, tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere informatie ontvangt, waarbij de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken van de geproduceerde elektriciteit, en de daaruit volgende energieuitwisseling met het net.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=A&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=A"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_2/OnderdeelB">
      <li.nr>B</li.nr>
      <al>Indien er sprake is van uitsluitend energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie:</al>
      <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_2/OnderdeelB/Onderdeela">
          <li.nr>a.</li.nr>
          <al>De meetverantwoordelijke of netbeheerder schat op basis van het gemiddelde verbruik van dezelfde onbalansverrekeningsperiode van drie weken voor desbetreffende allocatiedag vermenigvuldigd met de in C genoemde onzekerheidsfactor fo,. Daarbij wordt rekening gehouden met in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002448" label-id="821464" verwijzing-id="2764073" bwb-id="BWBR0002448">Algemene Termijnenwet</extref> genoemde feestdagen, waarbij een feestdag wordt geschat als een zondag.</al>
          <al>Voorbeeld per onbalansverrekeningsperiode (ISP)</al>
          <al>Schatting ISPn =((ISPn dag –3 weken + ISPn dag –2 weken + ISPn dag –1 week)/3). (1+ fo)</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=B&amp;o=a&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
        <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_2/OnderdeelB/Onderdeelb">
          <li.nr>b.</li.nr>
          <al>tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere informatie ontvangt, waarbij de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken van de aan het net onttrokken energie.</al>
        <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=B&amp;o=b&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      </lijst>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=B&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=B"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage5/Opsomming_2/OnderdeelC">
      <li.nr>C</li.nr>
      <al>De onzekerheidsfactor fo is tenminste 1,0 procent.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;o=C&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="o=C"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
  <al>Jaarlijks stelt voor 1 november de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet deze onzekerheidsfactor vast en publiceert deze op haar website. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet berekent op basis van de in 3.4.1 ontvangen informatie het procentuele verschil tussen de in de allocatie gebruikte meetgegevens en de maandelijks verstuurde verbruiksberichten voor aansluitingen waar verschillen zijn opgetreden en stelt de onzekerheidsfactor fo vast op basis van dit procentuele verschil, rekening houdend met de gestelde minimumgrens en de in de berekeningen opgenomen fo van het voorgaande jaar.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2018-72074"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>72074</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-12-24">24-12-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-12-20">20-12-2018</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/UIT/502876</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2019-02-01">01-02-2019</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="bijlage=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;bijlage=5"/></jcis></meta-data></bijlage>
  </regeling>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2016-21420"><publicatiejaar>2016</publicatiejaar><publicatienr>21420</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2016-05-11">11-05-2016</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2016-04-21">21-04-2016</ondertekeningsdatum><kenmerk>ACM/DE/2016/202150</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2016-05-12">12-05-2016</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0037946&amp;g=2019-02-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0037946"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946&amp;z=2019-02-01&amp;g=2019-02-01" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0037946"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>