Kompressor Cilinderkop Koeling met LPA® «HY-SAVE®
Kompressor Cylinder Head Verkoeling met LPA®
Kompressor silinderkop verkoeling deur 120F (60 ° C) maak 'n aantreklike heat sink vir skroef of suier kompressors
'N Klein hoeveelheid vloeistof koelmiddel ingespuit word in die HP-poort van die kompressor wat de-superheating van ontslag dampe voldoende genoeg om die hele kompressor koel bied. Resiprokerende of skroef kompressors het voorsiening vir Liquid inspuiting wat termostatiese beheer kan word om silinder temperature val te ver, 120F / 60 ° C of meer voorkom. As gevolg hiervan kompressor dop en olie temperature aansienlik verminder. Olie verkoelers en economizers kan uit die verkoeling stelsel verwyder word verder verbeter doeltreffendheid. Skroef of suier Nh3 kompressor silinderkop verkoeling met vloeibare koelmiddel in staat stel om die Nh3 verkoeling kring om te werk met 'n laer verdamp temperature in warmer geografiese streke as met water afgekoel silinderkoppe.
Die silinderkoppe as hitte wasbakke absorbeer hitte van kompressie en ander verliese verbetering van die algehele prestasie van die kompressor. Liquid inspuiting elimineer die behoefte aan olie verkoeling en of die hoër bykomende energieverbruik van economizers, toerusting wat verwyder kan word. Al wat kan voorsien word deur 'n breukdeel HP LPA® pomp motor teen 'n fraksie van die koste.
AANSOEKE & GEBRUIK
Uitskakeling van skaal opbou, verdamping koeltorings en water afgekoel kondensators as gevolg van die warm temperatuur gas invoer van die kondensator is onder die temperatuur daardie skaal vorms, die vorming van skaal opbou uitgeskakel, die handhawing van die piek doeltreffendheid.
Kompressor kop silinder verkoeling. Liquid inspuiting in die HP bakboordkant van die kompressor silinderkoppe verminder grootliks die ontslag temperatuur en bied koeler kompressie. Koeler kompressors langer en is vry van olie karbonering kwessies.
De superheating verdampingsverkoeling torings om drif verlies te verminder of uit te skakel water verdamping. Die meeste dikwels hierdie verliese bevat chemikalieë wat skadelik vir die omgewing is.
De superheating Co2 waterval kondensators na kondensasie en laer vloeistof temperature te verbeter vir hoër doeltreffendheid.
De superheating transcritical 1st en 2nd stadium ontslag of suiging temperature te verminder Isentrope ontslag temperatuur te verbeter se algehele stelsel energiedoeltreffendheid gradering.