Oor HY-DRY ™ «HY-SAVE®
Oor HY-DRY ™
Wat is HY-DRY ™?
Die meeste mense voel die meeste gemaklik in die somer as die temperatuur tussen 20 ° C en 23 ° C (69F en 73F) is, en die relatiewe humiditeit tussen 35% en 55%. Baie lugversorgingstelsels in gebiede met hoë humiditeit kan nie hierdie temperatuur-humiditeitstoestande bied nie. Die HY-DRY®-tegnologie is 'n bekostigbare metode om die vogverwyderingsvermoë van regstreekse uitbreiding van die dakpakketstelsels met soveel as 70% te verhoog. As gevolg van die verbeterde vogverwydering, sal "koue en klam" geboue gemaklik, koel en droog wees. Daarbenewens is die humiditeit in die toevoerbuis aansienlik laer met die HY-DRY® stelsel, sodat binnenshuise luggehalte probleme as gevolg van bakterieë en vorm in die aanbod luchtkanalen verminder of uitgeskakel. HY-DRY® kan ook die verbetering van die vog verwydering prestasie van verkoeling en industriële proses lug verkoeling toerusting. Die HY-DRY® spoel het 'n baie lae lug kant drukval, sodat daar geen veranderinge aan die dak pakket binnenshuise fan stelsel vereis.
Die HY-DRY ™ spoel 'n Vinnige buis hitteruiler in die vloeistof lyn tussen die LPA® pomp en die Thermo Uitbreiding (TEV) of Elektroniese uitbreiding klep (EEV), en is geleë stroomaf van die verdamper spoel op direkte uitbreiding (DX) lugversorging stelsels. Die spoel voer twee belangrike funksies gelyktydig. Die vloeistof wat die TEV is sub-afgekoel met soveel as 25 ° C (50F), wat verdamper kapasiteit verhoog, sodat die verdamper om soveel as 70% meer vog uit die lug te verwyder. Terselfdertyd, is die lug laat die verdamper effens verhit wat die relatiewe humiditeit in die verskaffing ductwork verlaag. Die effek van die addisionele subcooling op verdamper kapasiteit word op die aangehegte druk entalpie diagram (Fig. 1).