Elektriese verbindings vir eiendom, terras en tuin - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Elektriese verbindings vir eiendom, terras en tuin
Elektrisiteit buite - elektriese aansluitings vir eiendom, terras en tuin
'n Elektriese installasie in die buite-area is nou deel van die normale toerusting van 'n huis vir baie huiseienaars. Elektrisiteit in die tuin beteken lig, gerief en ook 'n bietjie werkverligting. By die beplanning van byvoorbeeld die beligting van die terras en paadjies, moet die dampomp en die vele tuinmaakhulpe, soos grassnyers, heiningssnyers of vertekers, in ag geneem word.
Elektriese installasie in die tuin © tuk69tuk, fotolia.com
Vir die tuinarea, afhangende van die grootte van die eiendom, moet vloer- of muurligte in die buite-area van die huis geïnstalleer word. Hier word weereens aanbeveel om met 'n bewegingsdetektor te skakel. Eerstens om die paadjie vir gaste te verlig en tweedens om ongenooide mense af te skrik wat jou huis nader. 'n Beheerskakelaar op die patiodeur word aanbeveel vir patiobeligting.
Jy moet twee voetstukke beplan om elektriese toestelle direk op die huismuur te koppel. Andersins het 'n "kragkolom" homself as 'n praktiese oplossing in die buite-area bewys. Daar is voetstukke vir verskeie elektriese toestelle.
Die pilare kan veilig op feitlik enige oppervlak buite gemonteer word en word direk aan die elektriese 230 volt installasie van die huis gekoppel - via kabels wat in die grond gelê word.
BELANGRIK: Permanent geïnstalleerde toestelle soos 'n pomp by die dam of in die reënwaterput is nie ter sprake vir so 'n kragtoevoer nie en moet via 'n aparte stroombaan aan die elektriese stelsel van die huis gekoppel word. tot 30% red
Die elektriese installasie buite is blootgestel aan die uitwerking van die weer en groter vragte as in die huis of woonstel. Om hierdie rede geld spesiale regulasies wanneer komponente gekies word en die buite-area beskerm word.
Elektriese toestelle, komponente en kabels moet dus spesiaal beskerm word. Om hierdie rede mag slegs geskikte elektriese komponente met beskermingsklas IP44 en hoër gebruik word. Die IP-kode dui aan hoe goed die elektriese komponente teen vog en vreemde liggame beskerm word. IP44 beteken beskerming teen vog en spatwater.
Verder moet elektriese installasies in die buitelug in hul eie elektriese stroombaan gehuisves word. Die toevoerlyn vir die buite-area moet dus apart in die verdeelkas geskakel word. Boonop moet die stroombaan vir die buitearea met sy eie resstroombreker (FI) beveilig word, wat die kragtoevoer binne sekondes in 'n noodgeval (soos om 'n kabel te sny) afsny.
Verbinding deur ondergrondse kabel
Die elektriese installasie buite word met 'n ondergrondse kabel verbind. Die benaming is NYY-J. In 'n tipiese installasie moet elke draad 'n deursnee van minstens 1,5 mm² hê. Sulke lyne word dan met 'n 16 ampère (A) LS-outomaat beskerm. Swaarder vragte, byvoorbeeld op 'n houtklower, 'n kettingsaag of ander gereedskap, moet met sterker kabels verbind word. Ten minste 2,5 mm² word hier vereis.
Watter kabel vir watter toestel in die tuin
Dit is raadsaam om 'n plan te maak van waar die ondergrondse kabel moet loop. Op watter punte word byvoorbeeld lampe opgestel of kragverbindings vereis. Of ander verbruikers staan. As ons vorentoe kyk, is dit ook raadsaam om leë pype te lê waarin verdere kabels later ingetrek kan word indien nodig.
Die ondergrondse kabel word in die elektriese verspreiding van die huis met sy eie LS-outomatiese en 'n aparte FI gekoppel. In beginsel geld alle beskermingsmaatreëls vir 'n elektriese aansluiting ook hier vir die aansluiting!
Dit is nie sonder rede dat die installering van elektriese stelsels een van die meesterhandwerk in Duitsland is nie. Dit beteken dat die elektriese installasie deur 'n meestermaatskappy uitgevoer moet word. Enige iemand wat as ervare selfdoener nog van die werk uit die elektrisiënhandel wil doen, moet dit beslis vooraf met 'n spesialismaatskappy ooreenkom.
Die kabeltoevoer deur die buitemuur van die huis word deur 'n ooreenstemmende gat uitgevoer. Die gat met die kabel moet weer toegemaak word. Akriel uit die patroon is geskik hiervoor.
BELANGRIK: As die kabel op die buitemuur van bo af na die gat toe loop, moet die kabel soos 'n U voor die muurdeurvoer gevorm word (genoem "watersak "). Die kabel word eers 'n paar sentimeter dieper as die boorgat gelê om dit dan weer op te buig. Sodat die kabel van onder in die gat ingevoer word. Dit verhoed dat die water deur die kabel afloop en die gat binnegaan. Watersak-grafika © Heinz Kerp
'n Sloot van minstens 60 sentimeter diep sal vir die ondergrondse kabel gegrawe word. Die bodem van die sloot is gevul met 'n 10 cm hoë laag sand. Die kabel word op die laag sand gelê.
BELANGRIK: Gebruik PVC-pype vir die kabels. Dit het drie voordele:
a) die ondergrondse kabel weer beskerm word;
b) die kabel kan vervang word indien dit defektief is sonder om dit weer uit te grawe;
c) nog een buis en, indien nodig, nog 'n kabel kan te eniger tyd sonder enige moeite gelê word.
Sodra die kabel gelê is, word dit met 'n tweede laag sand tien sentimeter dik bedek. Die boonste laag sand is bedek met spesiale kabelkappe wat by hardewarewinkels of goed toegeruste elektrisiëns beskikbaar is.
Laastens word 'n waarskuwingsband oor die kabelkappe geplaas. Die funksie hiervan is om tydens grondwerke aan te dui dat 'n elektriese lyn op hierdie punt loop en dat uiters versigtigheid vereis word. Uiteindelik word die aarde aangevul.
Grafiese lê van ondergrondse kabels © Heinz Kerp
Die elektriese komponente word in ooreenstemming met die toepaslike bedryfsinstruksies gekoppel. Ook hier is dit belangrik om alle veiligheidsregulasies na te kom wanneer elektriese verbindings gemaak word!
BELANGRIK: Dit is nie sonder rede dat die installering van elektriese stelsels een van die meesterhandwerk in Duitsland is nie. Dit beteken dat die elektriese installasie deur 'n meestermaatskappy uitgevoer moet word en is taboe vir leke! Hierdie verbod geld vir alle elektriese stelsels in die huis.