Power over Ethernet PoE Surge Protector Surge Protective Device SPD
Olie- en gasbedryf
Chemiese en farmaseutiese industrie
Power over Ethernet PoE Surge Protector DT-CAT 6A / EA
Tuis>>Power over Ethernet PoE Surge Protector DT-CAT 6A / EA
Die Power over Ethernet PoE-beveiligingsapparaat SPD is ontwerp om sensitiewe toerusting vir dataverwerking wat op 'n PoE-netwerk (Power over Ethernet) gekoppel is, te beskerm teen kortstondige oorspannings vir binnenshuise toepassings.
Die "Net Defender" laat die gebruik van Power over Ethernet PoE-oorspanningsbeveiliging toe met nominale strome tot 1 A. Dit kan direk op die hoedrail geknip word en gebruik dit om die nodige potensiaalverbinding te skep. Alternatiewelik terminale beskerming met 'n afsonderlike verbindbare
Ondersteuning vir Power over Ethernet PoE-spanningbeveiliging + tot 1 A (PoE + volgens IEEE 802.3at)
CAT 6A in die kanaal volgens ANSI / TIA / EIA-568
Vir installasie in ooreenstemming met die konsep van die weerligbeskermingsone op die grense vanaf 0B-2 en hoër
Verifieer die TUV- en CB-sertifikaat
Tipe DT-CAT 6A / EA
SPD volgens EN 61643-21 / IEC 61643-21 tipe 2 / klas II
Maks. deurlopende wisselspanning Uc 41 V
Maks. deurlopende DC-spanning Uc 58 V
Maks. deurlopende DC-spanningspaar (PoE) Uc 57 V
Nominaal stroom IL Die 1
Nominale ontlaadstroom C1 (Line-Line) 500 V / 250 A
Nominale ontlaadstroom C2 (totaal) 7 kA
Nominale ontladingsstroom C2 (Line-PE) 5 kV / 2.5 kA
Nominale ontladingsstroom C3 (Line-PE) 1000 V / 10 A
Nominale ontladingsstroom D1 (Line-PE) 1000 V / 500 A
Beskermingsvlak Up C1 (Line-Line) 500 V
Beskermingsvlak Up C2 (Line-Earth) 600 V
Beskermingsvlak Up C3 (Line-Earth) 600 V
Invoerverlies by 250 MHz <2 dB
Kapasitansielyn (C) <165 pF
Kapasitansielyn-PG (C) <255 pF
Reeks bedryfstemperature (TU) -40 / + 80 ° C
Graad van beskerming IP 20
Aansluiting (invoer / afvoer) RJ45 / RJ45
Omhulsel materiaal Aluminium behuising
Aarding via Verbindingslyn
Versendingsklas volgens ISO / IEC 11801 Kat. 6
Versendingsklas volgens EN 50173-1 Klas EA
Versendingsklas volgens ANSI / TIA / EIA-568 Kat. 6A in die kanaal
Goedkeurings TUV, CB, RoHS
Terme en definisies
Die nominale spanning staan ​​vir die nominale spanning van die stelsel wat beskerm moet word. Die waarde van die nominale spanning dien dikwels as tipe aanduiding vir spanningbeveiligingstoestelle vir inligtingstelselstelsels. Dit word aangedui as 'n rms-waarde vir wisselstroomstelsels.
Maksimum deurlopende werkspanning UC
Die maksimum ononderbroke werkspanning (maksimum toelaatbare werkspanning) is die rms-waarde van die maksimum spanning wat tydens die werking aan die ooreenstemmende aansluitings van die spanningskermtoestel gekoppel kan word. Dit is die maksimum spanning op die afleider in die gedefinieerde nie-geleidende toestand, wat die afleier weer in hierdie toestand terugbring nadat dit gestruikel en ontlaai is. Die waarde van UC hang af van die nominale spanning van die stelsel wat beskerm moet word en die spesifikasies van die installateur (IEC 60364-5-534).
Die nominale ontlaaistroom is die piekwaarde van 'n 8/20 μs impulsstroom waarvoor die opleidingsbeveiligingstoestel in 'n sekere toetsprogram beoordeel word en wat die opleidingsbeskermingsapparaat verskeie kere kan ontlaai.
Die maksimum ontlaadstroom is die maksimum piekwaarde van die 8/20 μs impulsstroom wat die toestel veilig kan ontlaai.
Die weerligimpulsstroom is 'n gestandaardiseerde impulsstroomkurwe met 'n golfvorm van 10/350 μs. Sy parameters (piekwaarde, lading, spesifieke energie) simuleer die las wat veroorsaak word deur natuurlike weerligstrome. Weerligstroom en gekombineerde afleiers moet sulke bliksemstrome verskeie kere kan afvoer sonder om dit te vernietig.
Stroom wat deur die PE-, PEN- of aardverbinding van 'n meerpolige SPD vloei tydens die totale ontlaadstroomtoets. Hierdie toets word gebruik om die totale lading te bepaal indien stroom gelyktydig deur verskeie beskermingspaaie van 'n multipool SPD vloei. Hierdie parameter is bepalend vir die totale ontladingskapasiteit wat betroubaar deur die som van die individu hanteer word
paaie van 'n SPD.
Die spanningsbeskermingsvlak van 'n spanningbeveiligingstoestel is die maksimum oombliklike waarde van die spanning aan die aansluitpunte van 'n spanningbeveiligingstoestel, bepaal uit die gestandaardiseerde individuele toetse:
- Weerligimpuls vonkpanning 1.2 / 50 μs (100%)
- Sparkover spanning met 'n stygingstempo van 1kV / μs
Gemeten limietspanning by 'n nominale ontlaadstroomn
Die spanningsbeskermingsvlak kenmerk die vermoë van 'n spanningbeveiligingstoestel om stuwings tot 'n residuele vlak te beperk. Die spanningsbeskermingsvlak definieer die installasieplek met betrekking tot die kategorie oorspanning volgens IEC 60664-1 in kragbronstelsels. Om spanningbeveiligingstoestelle in inligtingstegnologiestelsels te gebruik, moet die spanningsbeskermingsvlak aangepas word by die immuniteitsvlak van die toerusting wat beskerm moet word (IEC 61000-4-5: 2001).
Maksimum voornemende kortsluitstroom vanaf die kragstelsel waarvoor die SPD, in
tesame met die gespesifiseerde ontkoppelaar, word gegradeer
Die kortsluitweerstandsvermoë is die waarde van die voornemende kortsluitstroom van die frekwensie wat deur die opleidingsbeveiligingstelsel hanteer word wanneer die betrokke maksimum rugsteun stroomop gekoppel word.
Kortsluiting ISCPV van 'n SPD in 'n fotovoltaïese (PV) stelsel
Maksimum onbeïnvloedde kortsluitstroom wat die SPD kan weerstaan, alleen of saam met sy ontkoppelingstoestelle.
Tydelike oorspanning (TOV)
Tydelike oorspanning kan vir 'n kort tydjie aanwesig wees as gevolg van 'n fout in die hoogspanningstelsel. Dit moet duidelik onderskei word van 'n kortstondige oorsaak deur 'n weerligstraal of 'n skakelaar, wat nie langer as ongeveer 1 ms duur nie. Die amplitude UT en die tydsduur van hierdie tydelike oorspanning word in EN 61643-11 (200 ms, 5 s of 120 min.) gespesifiseer en word individueel getoets vir die betrokke SPD's volgens die stelselkonfigurasie (TN, TT, ens.). Die SPD kan a) betroubaar misluk (TOV-veiligheid) of b) TOV-bestand wees (TOV-bestand), wat beteken dat dit heeltemal in werking is tydens en na tydelike oorspannings.
Nominale belastingstroom (nominale stroom)L
Die nominale belastingstroom is die maksimum toelaatbare werkstroom wat permanent deur die ooreenstemmende aansluitings mag vloei.
Die beskermende geleidingsstroom is die stroom wat deur die PE-aansluiting vloei wanneer die spanningspanningstoestel gekoppel is aan die maksimum deurlopende werkspanning UC, volgens die installasie-instruksies en sonder verbruikers aan die las.
Oorstroombeveiliging van die hoofkant / sekuriteitsafleider
Oorstroombeveiligingstoestel (bv. Lont of stroomonderbreker) wat buite die afleider aan die invoerkant geleë is om die stroomfrekwensie te onderbreek, sodra die breekvermoë van die opleidingsbeveiliging oorskry word. Geen bykomende sekuriteit is nodig nie, aangesien die rugsteun reeds in die SPD geïntegreer is (sien relevante afdeling).
Die bedryfstemperatuurbereik dui die reeks aan waarin die toestelle gebruik kan word. Vir nie-selfverhittingstoestelle is dit gelyk aan die omgewingstemperatuur. Die temperatuurstyging vir selfverhittingstoestelle mag nie die maksimum waarde wat aangedui word, oorskry nie.
Reaksie tyd tA
Reaksietye kenmerk hoofsaaklik die reaksieprestasie van individuele beskermingselemente wat in arresteerders gebruik word. Afhangend van die stygingsnelheid du / dt van die impulsspanning of di / dt van die impulsstroom, kan die responstye binne sekere perke wissel.
Spanningsbeveiligingstoestelle vir gebruik in kragtoevoerstelsels toegerus met
spanningsbeheerde weerstande (varistors) het meestal 'n geïntegreerde termiese afskakelaar wat die oorstromingsbeveiligingstoestel van die hoofstroom afskakel in geval van oorbelasting en hierdie werkingstoestand aandui. Die afskakelaar reageer op die 'stroomwarmte' wat deur 'n oorbelaste varistor gegenereer word en skakel die spanningspenningsapparaat van die net af as 'n sekere temperatuur oorskry word. Die afskakelaar is ontwerp om die oorlaaide beveiligingsapparaat betyds te ontkoppel om brand te voorkom. Dit is nie bedoel om beskerming teen indirekte kontak te verseker nie. Die funksie van hierdie termiese ontkoppelaars kan getoets word deur middel van 'n gesimuleerde oorbelasting / veroudering van die afleiers.
Kontak op afstand vir sein
'N Afgeleë seinkontak laat maklike afstandsbewaking toe en gee 'n aanduiding van die werkingstoestand van die toestel. Dit beskik oor 'n drie-polige terminale in die vorm van 'n drywende wisselkontak. Hierdie kontak kan gebruik word as onderbreking en / of kontak maak en kan dus maklik geïntegreer word in die geboubeheerstelsel, beheerder van die skakelkas, ens.
Spanningsbeveiligingstoestelle wat uitsluitlik ontwerp is vir installasie tussen die N- en PE-geleier.
'N Kombinasiegolf word gegenereer deur 'n hibriede kragopwekker (1.2 / 50 μs, 8/20 μs) met 'n fiktiewe impedansie van 2 Ω. Die oopstroomspanning van hierdie kragopwekker word UOC genoem. UOC is 'n voorkeur-aanwyser vir tipe 3-afleiers, aangesien slegs hierdie afleiers met 'n kombinasiegolf getoets kan word (volgens EN 61643-11).
Graad van beskerming
Die IP-beskermingsgraad stem ooreen met die beskermingskategorieë wat in IEC 60529 beskryf word.
Die frekwensiebereik verteenwoordig die transmissiebereik of afsnyfrekwensie van 'n afleider, afhangende van die beskrywing van die verswakkingseienskappe.
moet gebaseer wees op die bestelhoeveelheid.
EMC-weerligbeskerming - sone-konsep in ooreenstemming met IEC 62305-4: 2010 Weerligbeskermingsone (LPZ)
EMC-weerligbeskermingsone-konsep in ooreenstemming met IEC 62305-4-2010 LPZ_1
LPZ 0: Sone waar die bedreiging te wyte is aan die onversadigde weerlig-elektromagnetiese veld en waar die interne stelsels aan 'n volle of gedeeltelike weerligstroom kan onderwerp.
LPZ 0 is onderverdeel in:
LPZ 0A: Sone waar die bedreiging te wyte is aan die direkte weerlig en die volle weerlig elektromagnetiese veld. Die interne stelsels kan aan 'n volle weerligstroom lei.
LPZ 0B: Sone beskerm teen direkte weerligflitse, maar waar die bedreiging die volle weerlig elektromagnetiese veld is. Die interne stelsels kan onderworpe wees aan gedeeltelike weerligstrome.
Binnesones (beskerm teen direkte weerligflitse):
LPZ 1: Sone waar die opleidingsstroom beperk word deur koppelvlakke en / of deur SPD's op die grens te deel en te isoleer. Ruimtelike afskerming kan die weerlig-elektromagnetiese veld verswak.
LPZ 2 ... n: Sone waar die opleidingsstroom verder kan beperk word deur die huidige deling
en die koppeling van koppelvlakke en / of bykomende SPD's op die grens. Bykomende ruimtelike afskerming kan gebruik word om die weerlig-elektromagnetiese veld verder te verswak.
Ons beloof om binne 24 uur te antwoord en te verseker dat u posbus nie vir enige ander doel gebruik word nie.
Deel hierdie boodskap, kies u platform!
AC SPD's T1 FLP25-reeks
AC SPD's T1 + T2 FLP12,5-reeks
AC SPD's T1 + T2 FLP7-reeks
AC SPD's T2 SLP40-reeks
AC SPD's T2 SLP40K-reeks
AC SPD's T2 + T3 SLP20-reeks
AC SPD's T3 TLP-reeks
PV SPD's T1 + T2 FLP-PV-G-reeks
PV SPD's T1 + T2 FLP-PV-reeks
PV SPD's T2 SLP-PV-reeks
48V, 65V, 75V DC Stootskermbeveiligingstoestel SPD Surge Protector
DC SPD's T2 SLP40-reeks
DC SPD's T2 SLP20-reeks
Kragvoorraadstelsel (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)
BS EN IEC 62305 Weerligbeskermingsstandaard
24th, Julie 2018
Gratis aflaai BS EN IEC Standards for Surge Protective Device (SPD)
27th, Februarie 2019
PV-stootbeskermingsapparaat Sonpaneel DC-stootbeskermingsapparaat SPD
Demontage van CITEL-beveiligingsapparaat DACF25S-11-275, DACF25S-31-275
Spanningsbeskerming vir 5G-selfone (mobiele basisstasie)
Demontage DEHNvapDVA CSP 3P 100 S FM
Demontage van DG M 275 ACI, vir die hoogste beskikbaarheid van die stelsel - DEHNguard ACI
Wie is in die bedryf van die beskerming van die spanning
Voeg by: 5de FL, No. 666 Yaming Road, Xiangyang Industry Park, Liushi, Yueqing 325604 Zhejiang, PR China
Selfoon: + 86-18905776650 (WhatsApp, Wechat)
E-pos: verkope [@] lsp-international.com
© Kopiereg 2010-2021 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Alle regte voorbehou. | Privaatheidsbeleid | Terme en voorwaardes |