Vloeistof vir stikstof
Vloeistof vir vloeibare koolstofdioksied
Dewar Bottel Toebehore
Koperpyp en aansluiting van die drukregelklep
Skakelaar vir vloeistofvlak
Inlaat- en uitlaatvloeistofklep
Spesifikasie vir kriogeniese sweis van geïsoleerde gassilinders
Die struktuur van die dewar-fles
Die binneste tenk en die buitenste omhulsel van die Dewar is van vlekvrye staal, en die binneste tenkondersteuningstelsel is van vlekvrye staal om sterkte te verbeter en hitteverlies effektief te verminder. Daar is 'n hitte-isolasie-laag tussen die binneste tenk en die buitenste omhulsel. Meerlaagse termiese isolasie-materiale en hoë vakuum verseker die vloeistofopbergtyd. 'N Ingeboude verdamper is binne die dop gerangskik om kriogeniese vloeistof in gas om te skakel, en die ingeboude aanjaer kan die druk verhoog tot 'n voorafbepaalde druk en dit stabiel hou tydens gebruik, wat die doel van vinnige en stabiele gebruik bereik. Elke geïsoleerde gassilinder het 'n ringstruktuur van vlekvrye staal (beskermingsring) om die pypleiding te beskerm. Die beskermingsring is met vier hakies aan die silinder gekoppel, en elke beugel is gegrawe om die gebruik van trollies en hyskrane vir die gassilinder te vergemaklik. Alle bedryfsonderdele word bo-op die gassilinder geplaas vir maklike werking. In 'n onafhanklike gebruiksomgewing kan die gebruiker die gebruiksproses effektief beheer deur die ontladingsklep, boosterklep, drukmeter, vloeistoffase klep, ens. Om te verseker dat die binnekant van die gassilinder onder die veiligheidsdruk is, word 'n veiligheidsklep en 'n breekskyf op die gassilinder aangebring.
Gebruike en kenmerke van dewarflesse
Dit word gebruik om krioogene vloeistowwe soos vloeibare suurstof, vloeibare stikstof, vloeibare argon, vloeibare koolstofdioksied, LNG, ens. Te vervoer en op te berg. Die gassilinder kan gebruik word om vloeibare of gasvormige gas te voorsien. Die gassilinder is maklik om te gebruik, veilig en betroubaar, ekonomies en duursaam. Die spesifieke kenmerke is soos volg: 1. Die ondersteuningstelsel van die binneste tenk is gemaak van vlekvrye staal om die doel van lae hitteverlies en hoë sterkte te bereik. 2. Dit is maklik om te gebruik en kan onafhanklik deur 'n enkele persoon bestuur word. 3. Berg suiwer kriogene vloeistof op. Groot stoorkapasiteit. Die gasopbergingsvermoë van 'n DP175-ontwortelingsilinder is gelyk aan meer as 18 keer die gasopbergingsvermoë van 'n standaard hoëdruk-gassilinder. 4. Die binnedruk van die gassilinder sal styg tydens die deaktiveringsfase na vul. Die gassilinder het 'n hoëprestasie-isolasiestelsel en die drukstygingsyfer is laag. Onder normale omstandighede is dit nie nodig om die druk deur 'n veiligheidsklep te verminder nie. 5. Die ingeboude aanjaer en verdamper kan deurlopende toevoer van gas of vloeistof realiseer, en dit is nie nodig om 'n eksterne verdamper onder die ontwerpte dosis te installeer nie.
Nota: As u natuurlike gas vul, gebruik dubbele veiligheidskleppe en skakel die breekskyf in die binneste tenk uit.
Let op: As die boonste bout van die gekombineerde drukregelklep verstel word, sal dit nie die druksnelheid versnel nie. As u die boonste bout van die gekombineerde drukregelklep na willekeur verstel, sal dit gekombineerde drukregulering tot gevolg hê. Die klep is beskadig.
Gekombineerde drukregelklep: Hierdie klep het die dubbele funksies van drukregulering en lugbesparing. Wanneer dit onder druk plaas, word die kriogeen vloeistof in die bottel deur die drukspoel in versadigde stoom omgeskakel en dan deur hierdie klep na die gasfasespasie aan die bokant van die silinder teruggekeer, wat 'n deurlopende en stabiele druk in die silinder bied. As u gas gebruik, word die gas met te hoë druk in die gasfasieruimte aan die bokant van die gassilinder verkieslik na buite deur hierdie klep afgevoer om gasverlies te voorkom wat veroorsaak word deur die opening van die veiligheidsklep as gevolg van oormatige gasdruk. Die sontermyn is outomaties sonder handbediening.
Gasgebruiksklep: Hierdie klep is gekoppel aan 'n ingeboude verdamper waardeur verdampte gas verkry kan word. Dit benodig 'n CGA-aansluiting wat ooreenstem met die gas wat deur die houer voorsien word.
Inlaat- en uitlaatklep: Hierdie klep word gebruik om die vulling en afvoer van kriogene vloeistof te beheer. Die gebruiker kan deur middel van 'n spesiale slang met die CGA-pypverbinding voor die klep verbind word. Vul en aflaai van gassilinders.
Versterkingsklep: Hierdie klep beheer die ingeboude booster-stroombaan. Maak hierdie klep oop om die bottel onder druk te plaas.
Dreineerklep: Hierdie klep is gekoppel aan die gasfasieruimte van die gassilinder. As u hierdie klep oopmaak, kan dit die gas in die silinder vrystel en die druk verminder.
Drukmeter: Vertoon die druk van die gassilinder, die eenheid is pond per vierkante duim (psi) of megapascal (MPa).
Vlakmeter: Die silindervlakmeter is 'n drywende staafveer-vlakmeter wat die dryfvermoë van die krioge vloeistof gebruik om die krioge vloeistof in die silinderkapasiteit ongeveer aan te dui. Maar akkurate metings moet geweeg word.
Veiligheidstoestel: Die silindervoering is ontwerp met 'n eersteklas veiligheidsklep en 'n tweedevlak breekskyf om die silinder te beskerm wanneer dit oordruk word. (In die geval van oordruk) word die veiligheidsklep oopgemaak en die funksie daarvan is om die drukstyging vry te stel wat veroorsaak word deur die normale hittelekkasie van die isoleringslaag en ondersteuning, of die drukstyging wat veroorsaak word deur die versnelde hitte-lekkasie na die vakuum van die toebroodjielaag is gebreek en onder brandtoestande. As die veiligheidsklep misluk, sal die barsskyf oopgaan om die druk vry te stel om die veiligheid van die gassilinder te verseker.
Nota: As u natuurlike gas vul, gebruik dubbele veiligheidskleppe en skakel die breekskyf in die binneste tenk uit. Die beskerming van die omhulsel onder oordrukstoestande word bereik deur 'n vakuumprop. As die binneste tenk lek (wat buitensporige druk tussen die lae tot gevolg het), sal die vakuumprop oopgaan om die druk vry te stel. As die vakuumprop lek, kan dit die tussenlaagvakuum vernietig. Op die oomblik kan "sweet" en ryp van die dop gevind word. Natuurlik is ryp of kondens aan die einde van die pyp wat aan die bottelbak gekoppel is normaal.
Waarskuwing: Dit is onder alle omstandighede verbode om die vakuumprop uit te trek.
Nota: Skeurskyfies kan net een keer gebruik word. Die breekskyf moet vervang word nadat dit opgetree het. Kan by ons maatskappy gekoop word.
Vorige: Vloeibare suurstofsilinder
Vloeibare Argon Cylinde
Adres: No. 1, Zhenggang Road, Matun Industrial Park, Raoyang County, Hengshui City, Hebei Province, China.