Stap vir stap: installeer 'n gassilinder - Inligting - 2022
Stap vir stap: installeer 'n gassilinder
Vir stadsbewoners blyk dit dat bottelgas (LPG: Liquefied Petroleum Gas) direk uit prehistoriese tyd kom; vir diegene wat op die platteland woon, is dit 'n werklikheid wat daagliks ervaar word. Op die platteland is daar geen gasnetwerk soos in die stad nie, so hoe kook jy die pastawater? Daar is natuurlik elektrisiteit, maar in die algemeen bly dit duurder as gas en hierdie gaping moet eers in die komende jare vergroot. As u begroting nou knap is, of u nie 'n keuse het nie, is bottelgas 'n goeie opsie. moeite : maklik Koste per gebruik: ongeveer 30 € / bottel Nuts gereedskap "NF gestempel" : - 'n 13 kg butaangasilinder - 'n Butaanreguleerder van 28 millibar - 'n Rubberslang en twee slangklemme Bykomende gereedskap: - 'n Tang, 'n skroewedraaier Voorbeeld van installeringskoste vir 'n standaard 13 kg butaanbottel (Augustus 2015): - deposito van 10 euro (terugbetaalbare deposito), - € 30 vir 'n bottel butaan, - € 20 vir 'n rubberslang (geldigheid 5 tot 10 jaar) of € 40 vir 'n roesvrye staalslang (30 jaar), - € 20 vir 'n butaanreguleerder (geldigheid 5 tot 10 jaar). 'N Totaal van € 80 vir 'n eerste installasie. Dan is daar 'n begroting wat beheer word volgens die lewensduur van u bottel. Byvoorbeeld, vir 4 mense wat op die platteland woon, wat gaar maaltye eet, konfyt maak, ens., Moet u elke 2 maande 1 bottel gas tel. Vir dieselfde stadsfamilie, wat min kook, geregte berei om te verhit, tel 2 bottels per jaar. Dit hang alles af van die gebruik; dit is eers na die eerste jaar dat u weet wat u werklike gasverbruik is.
Stap 1 - Kies u bottel: butaan of propaan?
S8120952W540 Gelukkig is ons nie in die Matrix nie en die keuse van die blou of rooi bottel verander nie ons lot nie! Veral omdat hierdie kleure kan verander, afhangende van die verspreider, wat ons, as ons dit stel, ons lewe nie baie makliker maak nie. Om duidelik te wees in ons verduidelikings, sal ons praat oor die twee maklik identifiseerbare kleure, blou en rooi! Goed, maar watter moet ek kies, butaan (blou bottel) of propaan (rooi bottel)? In werklikheid is dit 'n keuse wat nie regtig bestaan ​​nie. As die gassilinder binnenshuis geberg moet word, is dit butaan (druk 1,5 bar). Maar waarom dan? Vanweë die streng verbod in Frankryk om propaan (druk 8 stawe) in geboue op te berg vir veiligheidsredes. As die bottel dus binnenshuis gebêre moet word, gebruik u butaan. Maar dan, propaan vir watter nut? Almal sonder uitsondering. In werklikheid is daar verskille tussen hierdie twee gasse, maar die belangrikste is die werkingstemperatuur. Die twee gasse word in die vloeistoftoestand in die bottels gestoor - om daar te kom, word hulle afgekoel, anders neem dit 600 keer meer ruimte in beslag, maar om weer in gas om te skakel, moet die omgewingstemperatuur hoër wees as die temperatuur waarteen hulle bly in vloeibare vorm. Propaan kan uit die bottel kom, solank die omgewingstemperatuur bo -43 ° C bly, daarom word dit aanbeveel vir buite-gebruik (plancha, braai, hittelampe, ens.) Terwyl butaan nie kan gebruik nie 'ontsnap in die vorm van gas slegs as die temperatuur bo 0 ° C is, dus tipies binne temperatuur. Maar u kan baie goed kies vir propaan binnenshuis as u bottels buite gestoor word (pasop, buite beteken nie in die kelder nie, dit is selfs die slegste situasie, want die gas is swaarder lug, en dit kan die kelder volledig vul in die geval van 'n lekkasie). Propaan is ook beskikbaar in groter bottels (tot 35 kg) as butaan (beperk tot 13 kg), en kan ook baie groter tenks (lug of begrawe) vul, vir gebruik hoofsaaklik aan water. huishoudelike warm water of verhitting.
Stap 2 - Kom meer te wete oor regulasies en veiligheid
'N Paar woorde oor regulasies. Dit kan onderhewig wees aan verandering, en die volgende instruksies stel u op geen manier vry om van die amptelike regulasies wat ten tyde van die installasie geld, te raadpleeg nie. - Hoor DIYers! Let daarop dat rubber slange nie toegelaat word vir 'n nuwe aardgas (stad) of propaaninstallasie nie. Buigsame slange is nie meer beskikbaar vir sny nie, slegs in verpakking van 2 meter en met slangklampe of skroefstukke. Die regulering is verbode om 2 buigsame slange te verbind. Die gebruik daarvan (soos op hierdie praktiese blad) is toegestaan, maar dit word aanbeveel om, waar moontlik, buigsame slange te gebruik. S8120974W540 - In 'n gebou, onderhewig aan die regulatoriese hoogte (sien hieronder) en voldoening (ventilasie en voldoende ventilasie, voldoening aan veiligheidstandaarde, ens.), Kan die kondomeinregulasies nie die gebruik van bottelgas verhoed nie. U kan gebottelde gas gebruik in 'n gebou waar die hoogte tussen die lae vloer van die boonste verdieping en die grond op die straat nie meer as 50 meter vir woonstelgeboue en 28 meter vir ander geboue is nie, om die '' toegang tot nood- en brandbestrydingstoerusting. Die kamer moet 'n direkte of indirekte lugtoevoer hê in die vorm van 'n lae en hoë ventilasie van 50 cm2 oppervlak elk. Die lae ventilasie moet minder as 30 cm van die grond af wees. Die hoë ventilasie moet meer as 1,80 m van die grond af wees. Boonop, as die bottel in 'n kas gebêre word, moet dit voldoende ventilasie hê. Vir 'n gasstoof moet die lugvloei wat benodig word vir verbranding nie minder nie as 2 m3 / uur vir elke kW nominale stroom geïnstalleer. Uiteraard, wie ignoreer dit vandag? 'N Paar woorde oor veiligheid. S8120950W540 U moet die bottel altyd met die pet op sy plek vervoer. Dit beskerm die kraan in geval die bottel val. S8120962W540 Kontroleer gereeld die geldigheid van die buigsame slange (5 tot 10 jaar), maar ook van die reguleerder (beraamde lewensduur tussen 5 en 10 jaar), wat beter is om te verander voor die mislukking. Om hierdie rede moet u nie die onbeperkte leeftyd (eintlik 30 jaar maksimum) van 'n slang en 'n lewenslange installasie meng nie. Gaan altyd alles gereeld na. Plaas die bottel altyd vertikaal, weg van die impak en die hitte. Moenie dit in 'n kelder of in 'n kelder bêre nie (tensy dit buite op die grondvlak is, soos byvoorbeeld 'n motorhuis).
Stap 3 - Kyk na die inspuiters van die gasafstand
Alle nuwe gaskooktoestelle is toegerus vir aardgas, as u nuut is, sal dit nodig wees om die inspuiters te verander. Anders moet u kyk. Kyk na die inspuiters in die gaskooklade (of saam met die dokumentasie gestoor), hulle het nommers, verwys na die dokumentasie om uit te vind met watter soort gas hulle ooreenstem, en by implikasie weet u nou watter geïnstalleer is. S8120960W540 Alle kooktoestelle word voorsien van twee stelle inspuiters. 'N Speletjie vir aardgas (dié van die netwerk) wat ons nie aangaan nie, en 'n ander spel (of twee afhangend van die vervaardigers) vir gebottelde gas (butaan of propaan). Kyk na die dokumentasie van u stoof om dit te verander. S8120956W540 Die inspuiters lyk soos klein koperproppe met 'n gaatjie aan die bokant om die gas te laat ontsnap. Die deursnee van hierdie gat hang af van die tipe gas wat gebruik gaan word, maar ook die ligging van die inspuit, omdat nie alle ligte dieselfde behoeftes het nie, sal die vinnige vuur 'n groter gat hê as die klein vuur. S8120958W540 Dit word gewoonlik met 'n pypsleutel (dikwels saam met) van 7 mm onder in die keel vasgeskroef, soos op die foto getoon. Dit kan nodig wees om die lugvloei na aansluitings aan te pas, niks te ingewikkeld nie, maar verwys na die dokumentasie van die stoof.
Stap 4 - Sit die bottel op sy plek
S8120950W540 Plaas die bottel plat op die vloer sodat dit stabiel is. Trek die pet nou linksom. S8120972W540 Verwyder die 'varsheid'-dop wat verseker dat u bottel nuut is.
Stap 5 - Sluit die reguleerder aan
S8120970W540 Sluit die reguleerder aan deur dit antikloksgewys te skroef (onderstebo vanaf die normale rigting). Die reguleerder moet aangepas word by die tipe gas (28 millibars vir butaan, 37 millibars vir propaan).
Stap 6 - Kies u buis: buigsaam of buigsaam?
S8120966W540 As u 'n buigsame buis gebruik, heg die speen aan die reguleerder. Trek die twee krae om die buis en druk dan die buigsame buis op die tepel. Plaas die eerste kraag op die plat deel van die speen (nie op die bult nie), en trek dan die kraagskroef vas met 'n geskikte skroewedraaier. S8120968W540 Span 'n bietjie stywer met die tang vas terwyl u die reguleerder aan die ander kant hou. Moenie te styf trek om die seëls (wat nie meer hul rol sou vervul nie) heeltemal te verpletter. As dit 'n slang met 'n onbeperkte lewensduur is, koppel dit dan eenvoudig en skroef die spuitstuk direk aan die reguleerder vas.
Stap 7 - Verbind die ander einde
Koppel die ander kant aan die toestel. Soos in stap 5 as dit 'n rubberbuis is. Voordat u dit in die tepel steek, moet u seker maak dat u die klem voorheen om die buis geskroef het, want die ander kant is nou styf.
Stap 8 - Maak die gas oop
Maak seker dat die stoof gesluit is voordat u die bottel oopmaak. Daar kan 'n bietjie reuk van gas wees, maar dit moet nie duur nie, anders is dit omdat daar lekkasie is. Gebruik die skottelgoedwater wat in 'n bietjie water verdun is om die lekkasies op te spoor en borsel al die verbindings. As daar klein borrels is, sal u weet hoekom. Gevaar! Probeer nooit 'n lekkasie opspoor met behulp van 'n aansteker nie, dit lyk voor die hand liggend, en tog ... S8120954W540 U moet moontlik die lugvloeitempo van die branders aanpas, soos in die dokumentasie aangedui. Verwys daarheen.