Nuus - Hoe om konsentrasiepolarisasie van omgekeerde osmose-membraan te hanteer
Hoe om konsentrasiepolarisasie van omgekeerde osmose-membraan te hanteer
Omgekeerde osmose-stelsel is 'n onontbeerlike deel van klein en mediumgrootte outomatiese ultra suiwer waterbehandelingstoerusting, maar daar is ook 'n verskuilde gevaar in die omgekeerde osmose-stelsel, dit wil sê die oppervlak van die omgekeerde osmose-membraan is maklik om konsentrasiepolarisasie deur opgeloste stof te vorm. of ander stowwe wat teruggehou word, wat die afvalwaterkwaliteit van toerusting vir waterbehandeling sal beïnvloed.
1. Toenemende snelheidsmetode
In die eerste plek kan ons die maatreëls tref wat algemeen in die chemiese industrie gebruik word om die versteuring te verhoog. Probeer om die lineêre snelheid van die vloeistof wat deur die membraanoppervlak vloei, te verhoog. Die adsorpsietyd van opgeloste stof kan verminder word deur die residensietyd van vloeistof te verminder en die snelheid van vloeistof in klein en mediumgrootte outomatiese suiwer waterbehandelingstoerusting te verhoog.
Daar word byvoorbeeld 29 ~ 100um-bolle in die behandelde vloeistof geplaas en dit vloei saam deur die omgekeerde osmose-stelsel om die dikte van die membraangrenslaag te verminder en die transmissiesnelheid te verhoog. Die materiaal van die bal kan van glas of metielmetakrylaat gemaak word. Daarbenewens kan mikro-sponsbal vir die buisvormige tru-osmose-stelsel ook in die voervloeistof gevul word. Vir die plate- en raam-membraanmodules is die metode om vuller by te voeg egter nie geskik nie, hoofsaaklik as gevolg van die risiko dat die vloei-kanaal geblokkeer word.
'N Polsopwekker word bygevoeg in die proses van toerusting vir waterbehandeling. Die amplitude en frekwensie van die pols verskil. Hoe groter die amplitude of frekwensie, hoe groter is die vloeisnelheid. Roerders word wyd gebruik in alle toetsapparate. Die ervaring toon dat die massa-oordragkoëffisiënt 'n lineêre verband het met die aantal omwentelinge van die roerder.
4. Installasie van turbulensiemotor
Turbulensiemotors is 'n verskeidenheid struikelblokke wat die vloei kan verbeter. Byvoorbeeld, vir buisvormige komponente word spiraalvormige skuifblaaie binne aangebring. Vir die plaat- of rolmembraanmodule kan die gaas en ander materiale gevoer word om die onstuimigheid te bevorder. Die effek van die turbulensiemotor is baie goed.
5. Voeg dispersiewe skaalremmer by
Om te voorkom dat die omgekeerde osmose-membraan in waterbehandelingstoerusting afskaal, word swaelsuur of soutsuur bygevoeg om die pH-waarde aan te pas. As gevolg van die korrosie en die lekkasie van die suurstelsel, is die operateur egter bekommerd, dus word die dispersiewe skaalremmer gewoonlik bygevoeg om die normale werking van die waterbehandelingstelsel te handhaaf.