micro preemie | Adventures in Juggling
Posted in 24 weeker, adoption, birthdays, Daniel, good stuff, micropreemie, NICU, preemie, preemie mom, wordful wednesday	| Tagged family circus, micro preemie, scarborough castle	Subscribe	June 2013 Hoe om `n waterverwarmer aan te steek: 16 stappe
As jy in `n huis met `n gaswaterverwarmer woon en jy sien koue water uit die warmwaterkraan kom, is dit baie waarskynlik dat die vlieënier se vlam uitgegaan het. Moenie bekommerd wees nie, want in die meeste gevalle is dit moontlik om die vlieënier weer aan te skakel sonder om `n beroep te doen en binne enkele ure warm water te hê. Alhoewel dit prakties is om die gebruiksaanwijzing van die verwarmer byderhand te hê, is dit nie absoluut noodsaaklik nie, aangesien die meeste gaswaterverwarmers `n soortgelyke prosedure het om die vlieëniervlam te herontbrand.
Kyk na die vlieënier se vlam. Jy moet waarskynlik `n klein paneel, geroep, skuif "toegangspaneel", in die onderste deel van die tenk om seker te maak dat die vlieënier se vlam af is. As jy nie `n klein vlam sien nie, sal jou vlieënier se vlam uitgaan.
As u `n moderne waterverwarmer het, is dit moontlik dat die paneel nie beweegbaar is nie, en u moet deur die glas na die vlieënier se vlam kyk. Indien wel, as jy nie die vlam kan sien wat deur die glas brand nie, sal dit wees omdat die vlieënier se vlam uitgegaan het.
Maak seker daar is nie `n gaslek nie. Moet nooit weer probeer om jou vlieënier se vlam aan te steek as daar `n gaslek uit jou waterverhitter is nie, aangesien dit vir jou en jou huis uiters gevaarlik is. Voordat u die vlieënier weer aanskakel, maak `n eenvoudige reuk tjek om te verifieer dat daar `n lek is.
Sit langs die waterverwarmer en kyk of jy `n vreemde reuk sien. Kniel en ruik die kleppe aan die voorkant en kant van die tenk. Natuurlike gas is natuurlik reukloos, maar gasmaatskappye voeg `n stof by "methanethiol" sodat mense dit kan opspoor. Gaslekkasies ruik soos swael of vrot eiers.
As jy gas op enige van hierdie plekke ruik (selfs al is dit `n swak reuk), moenie probeer om die vlieënier weer aan te steek nie. Los die area van die waterverwarmer en skakel onmiddellik jou gasmaatskappy om te weet wat om te doen.
Kyk ook na `n sibbelklank naby die waterverwarmer, want dit is `n teken van `n gaslek.
Kyk vir instruksies op die binnekant van die waterdeur deur. Daar vind u spesifieke instruksies oor die besonderhede vir u spesifieke model, en hulle sal `n handige gids wees om weer die loods van die spesifieke waterverwarming aan te skakel.
Berei voor om die vlieënier weer aan te skakel
Verstel die temperatuur beheer in die laagste temperatuur posisie. Dit word gewoonlik in die voorkant van `n kompartement in die buite-area van die waterverwarmer aangetref.
Vind die reguleerklep. Hierdie klep is gewoonlik in dieselfde kompartement as die temperatuurbeheer, waarskynlik in die boonste gedeelte van die kompartement. Reguleer die gasvloei na die loodsbrander onder die warmwatertenk.
Draai die knop na die posisie "af". Sodra u die knoppie na die af posisie gedraai het, wag 10 minute voordat u verder gaan om te verseker dat die lug enige residuele gas in die tenk oorbly. Sekuriteit is die sleutel!
Bepaal die tipe waterverwarmer wat jy het. Daar is twee basiese tipes gaswaterverwarmers: modern en oud. Vir ouerstylverwarmers moet jy `n sigarettiger gebruik om die vlieënier weer aan te skakel, terwyl die hitte van die moderne tipe toegerus is met `n aansteker vir die vlieënier se vlam.
Die presiese voorkoms van die knoppies op die moderne tipe verwarmers kan wissel, maar baie het `n rooi ontstekingsknop wat `n paar duim van die temperatuur- en reguleerderkleppe is.
Versamel enige nodige materiaal vir die ontsteking. As jy `n ou-styl waterverwarmer het, moet jy `n langafstandaansteker of kaggelwedstryde soek om weer die vlieënier aan te skakel.
Moenie probeer om die vlieënier weer met gewone vuurhoutjies of `n klein sigarettiger aan te steek nie, want hiervoor moet jy jou vingers in `n klein en smal ruimte sit om die oop vlam nader te bring en jy kan brand.
Vind die vlieënier. Die vlieënier is aan die einde van `n klein silwerbuis wat van die beheerklep af kom. U sal dalk `n flitslig moet gebruik om hierdie area duidelik te sien.
Lig weer die vlieënier se vlam
Draai die gasklep na die posisie "vlieënier" en druk dit. As dit gebeur, begin die deur van gas in die buis wat die vlieënier se vlam verskaf.
As die gasklep van u waterverwarmer nie gedruk word nie, kyk vir `n rooi beheerknoppie naby die klep en hou dit gedruk.
Skakel die vlieënier aan. Terwyl jy met die een hand op die gasklep of die rooi knoppie druk, gebruik jou ander hand om die vlieënier vinnig aan te steek.
As u `n moderne tipe verwarmer met `n geïntegreerde ontstekingskakelaar het, druk daardie knoppie. Jy moet `n kliek-agtige klank hoor totdat die piloot lig. As jy `n ou-styl verwarmer het, bring die langafstandaansteker of pas die vlieënier nader aan.
Aangesien jy een hand gaan gebruik om die rooi klep of knoppie te druk en een hand om die vlieënier aan te steek, kan jy dalk iemand se hulp nodig hê om die flitslig te hou indien bykomende beligting nodig is. Probeer om vooraf hulp te vra sodat jy nie in die middel van die werk bly nie en moet jy stop omdat jy nie kan sien wat jy doen nie.
Gaan voort met die gasklep of die beheerknop vir een minuut nadat die vlieëniervlam ontsteek het. Dit sal die termokontak, die sensor wat die gas afskakel, verhit wanneer die vlieënier afgeskakel is.
Laat die knoppie op die klep of beheerknoppie los. Wanneer een minuut geslaag het, laat die klep en die beheerknoppie los om te kontroleer of die vlieënier aanhou.
Vervang die toegangspaneel. As die vlam van die vlieënier gebly het, sit die toegangspaneel terug in sy plek (solank jy dit eers moet verwyder) sodat die vlam nie by jou huis kan kom nie.
Skakel die hoofbrander weer aan. Draai die hoofgasklep na "afgedank" en pas die temperatuurbeheer aan op die konfigurasie wat jy wil hê. Die gasbrander onder die tenk sal aansteek en begin om die water in die tenk te verhit.
Pas die termostaat aan op die gewenste temperatuur. Maak seker jy doen dit nie terwyl dit te warm is nie, want sonder om dit te besef, kan jy jou hande of liggaam brand wanneer jy was of bad. Die temperatuur wat deur die produkveiligheidskommissie aanbeveel word, is 49 ° C (120 ° F).
As hierdie prosedure nie werk nie, maak seker dat die basis van die vlieënier nie vuil of belemmer is nie. As dit so is, maak dit skoon en probeer die prosedure weer na 15 tot 20 minute. Jy kan ook 30 tot 45 sekondes meer probeer om die klep of beheerknoppie te druk sodra die vlieënier se vlam aangesteek het.
In die geval dat die vlieëniervlam nie weer aansteek of onmiddellik afskakel tydens kragopwekking nie, kan die termiese kontak defektief wees. Die termokontak strek van die temperatuurbeheer na die gebied van die vlieënier se vlam. Hulle is betreklik goedkoop, en dit is moontlik om dit self te installeer.
Dit is ook moontlik dat lae gasdruk of `n wanfunksie van die gasklep verantwoordelik is vir die prosedure wat nie werk nie. Kontak `n persoon wat toerusting, `n loodgieter of u gasmaatskappy herstel indien u nie die waterverwarmer na verskeie pogings aanskakel nie.
As jy enige gas in die huis ruik, bel die gasmaatskappy dadelik. selfs "`n bietjie gas" dit is te veel
Maak die gasklep nie weer oop voordat u die toegangspaneel vervang het nie. Dit kan veroorsaak dat die vlam uit die waterverhitter kom.
Hoe om `n sigaar aan te steek
Hoe om `n ligter te maak gooi `n groot vlam
Hoe om `n vlam te maak wat nie brand nie
Hoe om `n vlam te versorg
Hoe om `n vlam op te stel
Hoe om jou konsentrasie te ontwikkel deur die uitoefening van die seil te gebruik
Hoe om `n stoofverwarmer met toiletpapier te maak
Hoe om `n vlieënier aan te steek
Hoe om `n vlieënier gat te maak
Hoe om `n helikopter-vlieënier in die vloot te word
Hoe om `n vlieënier te word
Hoe om te sweis met fakkel
Hoe om `n vlieënier baadjie te dra
Hoe om die koper te temper
Hoe om `n warmlugballon te vlieg
Hoe om ratatouille voor te berei
Hoe om crème brûle te verbrand
dmylogi.ru » In die huis en in die tuin » Hoe om `n waterverwarmer aan te skakel