Nuus - Eienskappe en risiko van laboratorium lugtoevoerstelsels
1. Kenmerke van die laboratorium lugtoevoerstelsel:
1.1 Kenmerke: Die laboratorium vereis 'n konstante draergasvloei, hoë gassuiwerheid, en verskaf 'n gas vir die ontleding van toerusting vir die laboratorium om hoeveelhede en stabiele gas te verskaf.
1.2 Ekonomies: Die bou van 'n gekonsentreerde gassilinder kan beperkte laboratoriumspasie bespaar, hoef nie af te sny wanneer die silinder vervang word nie om deurlopende toevoer van die gas te verseker.Gebruikers bestuur net minder silinders, betaal minder staalbottelhuur, want alle gebruikte punte wat in dieselfde gas gebruik word, kom van dieselfde gasbron.So 'n toevoermetode sal uiteindelik vervoer verminder, die hoeveelheid vertraagde gas in die lugbottel van die gasmaatskappy verminder, asook goeie silinderbestuur.
1.3 gebruik: Gesentraliseerde pyptoevoerstelsel kan gasuitlate in gebruik plaas, so 'n meer redelike ontwerp-werkplek.
1.4 sekuriteit: om die berging daarvan en gebruik van sekuriteit te verseker.Beskerm die ontledingstoetser teen inbreuk deur die giftige en skadelike gasse in die eksperiment.
2. Gevaar van laboratoriumgas
2.1 Sommige gasse het vlambare, plofbare, giftige, sterk korrosie, ens., sodra dit lek, kan dit skade aan personeel en instrumenttoerusting veroorsaak.
2.2.'n Verskeidenheid gasse word in dieselfde omgewing gebruik.As daar twee gasse is wat sterk chemiese reaksies soos verbranding of ontploffings het, kan hulle personeel en instrumenttoerusting beseer.
2.3 Die meeste gassilinders is tot 15MPa, naamlik 150 kg / cm2, as die lugbottel-dekompressie-toestel uit die dekompressie-toestel is, is dit moontlik om sommige dele uit te stoot, en die energie daarvan het noodlottige beserings aan die menslike liggaam of toerusting..
Toestande en voorbereidings vir vaartuigpyptoetsdruk
Die pypleidingstelsel is voltooi en voldoen aan die ontwerpvereistes en -regulasies.
Die tak, die hanger en die pyprak is klaar, en die straalfoutopsporing het heeltemal die ontwerpspesifikasies bereik, en die deel van die toets, sweis en ander wat getoets moet word, is nie geverf en geïnkubeer nie.
Die toetsdrukmeter is geverifieer, die akkuraatheid is op 1.5 gestel, en die volle skaalwaarde van die tabel moet 1.5 tot 2 keer die maksimum druk wees wat gemeet is.
Voor die toets sal die toetsstelsel, toerusting en aanhegsels nie by die toetsstelsel betrokke wees nie, en die posisie van die blindebord word gebruik om die wit lak gelakte merk en rekord aan te bring.
Die toetswater moet saam met skoon water gebruik word, en die chloried-ioon-inhoud in die water moet nie 25 × 10-6 (25 dpm) oorskry nie.
Die tydelike pyplyn vir die toets word versterk, en die veiligheid en betroubaarheid moet nagegaan word.
Kontroleer of alle kleppe op die pyp op die oop toestand is, of die spasies bygevoeg is, en die terugtrekklepkern verwyder moet word, en na die suiwering kan teruggestel word.