Hoe om 'n verbinding met die SIP SIP maak? Reëls en materiale
Van tegnologie, Skakel
Ontwerp en vervaardiging van tegnologie van self-ondersteunende geïsoleerde draad (SIP) ontwikkel oor 'n halfeeu gelede, ingenieurs Finse netwerk maatskappye met die hulp van vervaardigers krag toerusting soos 'n alternatief vir aluminium draad en kabel tou stelsel gebaar. Installasie van sodanige reëls vereis nie spesiale vaardighede kunstenaar. Sterk oorweeg verskeie tegnologiese bedrywighede: konstruksie van pilare, verbind tot SIP SIP, om die bestaande kraglyne aan verbruikers.
Tipes en spesifikasies
Tot op datum, die mark van elektriese toerusting bied verskeie opsies vir self-ondersteunende drade van STS-1 - vierdraad-weergawe met 'n draernulpunt residensiële vir netwerke 380 - om komplekse stelsels, insluitend beheer drade, en STS-3, wat ontwerp is vir 'n gemerkte spanning van 35 kV. Isolasie is gewoonlik gemaak van 'n gestabiliseer kruisgebinde poliëtileen weerstand teen ultravioletstraling, die stroomdraende geleier artikel 16-150 mm 2 - aluminium. Geproduseer spesiale doel SIP: verseël (GHGIS) wat nie ondersteun verbranding (sipn) en ander.
Materiaal vir die koppeling van SIP
Elke merk het sy eie kenmerke van drade en dus gebruik word vir die installering van toebehore het 'n paar verskille. Op 'n funksionele doel al die materiaal kan verdeel word in verskeie groepe:
Die intermediêre hangers, hakies, tussen hakies, anker klampe, bevestiging vir die bevestiging drade aan die stutte, strukturele elemente, fasades van geboue, verspreiding en toevoertoestelle.
Piercing knipsels. Word gebruik om verbindings en sylyne verbind om die drade SVP en verbruikers te skep.
Grou kits, veiligheid toestelle, isolerende materiaal.
Instrumente en gereedskap vir die bevestiging.
Materiaal wat gebruik word vir die vervaardiging van hoë-graad staal met anti corrosieve laag en polimere wat bestand is teen verwering en UV-bestraling is.
Alles volgens die reëls!
Vereistes en regulasies gehou geïsoleerde oorhoofse lyne (VLI) is uiteengesit in die regulerende dokument "PU geïsoleerde tot 1kV", saamgestel op grond van die EMP (Elektriese Installasie Regulasies) met inagneming van die norme van die huidige gebou kodes en die staat standaarde. Die voorgeskrewe minimum aanvaarbare PU geïsoleerde drade die afstand na die grondoppervlak, snelweë, skeepsroetes, mure en dakke, vensters en balkonne. Bied duidelike riglyne oor maniere om die berg en veilige die kragtoevoer lyn, die reëls van SIP verband, beskerming overspanning toestelle en grou elemente.
Die minimum duur van SIP dienste, die versekering van produsente, is 25 jaar oud, en verklaar - sowat 40. Die grootste voordeel van so 'n lug lyn - die vermindering van arbeidskoste vir installering, bedryf en instandhouding.
Ter voorbereiding vir die belangrikste werk van die skoonmaak van die gebied van die groot takke van bome, bosse, bevry die ruimte vir die installasie van ondersteuning, rol en strek die NIC. As dit moontlik is, is die draad hakies gemonteer op die invloed nog op die grond. Stapel oorhoofse lyne uitgevoer moet word by 'n temperatuur bo die omringende -10˚S. SIP plaveisel op stutte met behulp van 'n roller stelsel en die spanning van die tou. Volgende wenas gemaak geleidelike strek en fiksasie van drade op elke span. spanning krag beheer dinamometer (optimum waardes aangedui in tabelle spanning vir elke tipe artikel en IIB in die meegaande tegniese dokumentasie). Gelyktydig uitgevoer visuele beheer waardes slap. As die lyn is meer as 100 meter, en die deursnit - 50 mm 2, is die bogenoemde werk uit met die hulp van meganiese middel gedra.
Op die uiterste pole links vir klampe vrylating van die drade vir die koppeling van die voorafgaande en volgende afdelings van kraglyne.
Verbindings en aansluitings
Tradisionele en bekend aan baie elektrisiëns lê in self-ondersteunende stelsels spesiale aansluiting toestelle vervang - verseël piercing klampe. Met hul hulp, sonder die verwydering van die isolasie kan wees vinnig, betroubaar en, bowenal, veilig SIP verband uit te voer om te sluk-stam, die blootgestel aluminium drade of uitgaande kabels. Die meganisme bied 'n goeie kontak, bestaan uit plate met piramidale tande en 'n klem skroef met kop stalletjie (gewoonlik turnkey 13 of 17 mm). In moderne terminale uitgesluit elektriese kontak tussen die plate en die kop, so die werk met die toepaslike vaardighede kan die kontrakteur verrig sonder die verwydering van die spanning. Op die liggaam, versterk met veselglas, gespesifiseerde gedeelte van die belangrikste en tak lyne waarvoor die klem is daarop gemik.
bevestiging van takke
Tak aan verbruikers kan oorhoofse lyn of 'n ondergrondse kabel uit te voer. Wanneer die elektrifisering van private huishoudings gebruik dikwels die eerste metode. Om 'n verbinding, kan jy SIP-4 gebruik (sonder draer nul stringe). In die kort om die struktuur van die stam ondersteuning gemonteer met anker clip vir drade. Wanneer dit aan 'n SIP stam lyne (net ná die likwidasie van die drade in die skild!) Gebruik die bogenoemde beskryf Lancing toestel. Die tweede klem vasgebout aan die gebou muur (hoogte van nie minder nie as 2,75 m) en 'n trek draad. As die afstand is meer as 25 meter, is dit nodig om 'n bykomende ondersteuning met die ondersteuning van uittreksels uit installeer (nie meer 10 m op die struktuur). Die hoogte van die draad van die grond tussen die stutte moet ten minste 6 meter. Met betrekking tot die reg voor om die uitleg lyn van die skakel punte voortgaan om die inleidende rekeningkundige raad op elektrisiëns forums gedoen meedoënlose lewendige debat. Wat is die probleem?
die NIC verbind tot die huis
Opsies wanneer die elektriese paneel is geleë op die buitenste muur van die gebou, byna nie-omstrede - CIP aanbeveel loop in 'n sink of kabel kanaal vergestalt in die fasade, om in die skild en verbonde aan die insette outomaat. En as die elektriese paneel is geleë binne die perseel? In hierdie geval, elektrisiëns, volgens hulle oortuigings, word verdeel in twee onversoenbare kampe.
Die eerste eis dat die NIC kan direk deur 'n opening in 'n muur met 'n voorafbepaalde metaal of plastiek mou in die gebou te hê en verder te streepje - op die skild. Hul teenstanders argumenteer dat die self-ondersteunende drade is bedoel vir oorhoofse transmissielyne en tot isolasie SIP negatiewe impak in konstante kontak met die muur oppervlak en die meganiese vrag, en dit kan nie binnenshuis voldoende elektriese en brandveiligheid. Daarom, naby die punt van aanhegting NIC moet 'n verseëlde boks te vestig met 'n terminale strook of stroombreker, en uit 'n langer kabel (bv VVGng) gaan in die struktuur.
Wie is reg?
Beide variante is redelik algemeen en onberispelik uit die regulerende agentskappe tydens die aanvaarding van die gebou. Baie kabel vervaardigers het hul eie spesifikasies ontwikkel en bemeester die produksie van draad SIP-5ng, vir hul versekering, aangepas is vir binnenshuise installasie. Maar as ons net die letter van die regulasies te volg (PUE en GOST 52373-205), dan is die tweede opsie met die installering van 'n verseëlde verband boks is meer verkieslik.
Dit bly nou net om SIP verbind om te sluk aan die bekendstelling van 'n leakproof piercing connector ondersteun. Dit moet nog geneem word dat hierdie toestelle word aanbeveel om net een keer gebruik word, hoewel sommige veranderinge is aftakeling boute.
Onderhoud en herstel
Die vervaardiger beweer die lewe van die self-ondersteunende drade en toebehore, wat jy in verbinding bly om te sluk SIP is tot 40 jaar. Die diens, as sodanig, hierdie stelsels hoef nie. Dit is voldoende vir 'n gereelde visuele inspeksie. As die oortredings geïdentifiseer integriteit van die isolasie laag of hulself gewoon het, sal dit nodig wees om herstelwerk uit te voer nie.
Strand met beskadigde isolasie is geskei van die totale harnas via spesiale wiggies of geïmproviseerde toestelle gemaak van diëlektriese materiaal en is van toepassing op die gebrekkige gedeelte van 'n dubbele laag van isoleerband.
In die geval van skade aan die elektriese geleier (lengte 2 m), die gedeelte vervang met 'n nuwe draad artikel en insgelyks op die stempel. Verbindings bedrywig verseël piercing terminale. 'N groter lengte, sal dit beter wees om die hele kern (of bedrading) heeltemal te vervang.
Bevoegde installasie en tydige herstel - die sleutel tot die nood voeding artikel.
Hoe om die program aan te sluit by die maatskappy "Beeline", "Happy Time"? Hoe om die bonusse te gebruik?
"Beeline", die tarief plan "Welkom": die beskrywing, funksies en resensies
Internettoegang via usb-modem MTS
Die beste en mees voordelige tarief vir oproepe na Rusland (MTS)
Hoe om geld te gooi om die "Beeline" in die "MegaFon". Oordrag van geld tussen operateurs "Beeline" en "Megafoon"
Hoe kan jy die eienaar van 'n telefoonnommer waar jy die nodige inligting kan kry ken?
Stoof met stoof bank: projekte, materiaal seleksie, konstruksie
Hotel Maikhao Dream Resort & Spa Natalse 5 *, Thailand, Phuket: resensies, beskrywings, spesifikasies en resensies
Kasjoeneute: beskrywing, kalorieë, voordeel en skade
Hoe om die NAC neem in die skuld? funksies prosedures
Sterk koue rillings: Oorsake. Hoekom is die nag bewe?
Cool koek. Bekende produkte met kreatiewe ontwerp
Vernuwe die liggaam sal stap aerobics
Lente Nails: beskrywing en opsies
Wat om te doen op die internet? Besigheid en net vir hulle!
Hoeveel uur per bok gee melk? En voeding van die bokke vir 'n goeie melk
Koeke met wors en hul voorbereiding
'Hemomitsin' medikasie. Instruksies vir die gebruik