Die installasie notas vir vlekvrye staal trap sentrifugale pomp - China, Shanghai SOG Pumps
Die installasie notas vir vlekvrye staal trap sentrifugale pomp
Die installering Notes vir vlekvrye staal trap Sentrifugale pomp:
1. Van die vlekvrye staal trap sentrifugale pomp installasie tegnologie, die suigpyp vereis 'n streng seël toestand, kan nie pyp lek of lekkasie, anders sal dit die leemte-graad aan die water inlaat van die pomp te vernietig, veroorsaak dat die pomp water uitset is verminder, of dit sal te ernstig om water te skep. Daarom moet ons dringend 'n goeie werk in die koppelvlak van die pyplyn om die konstruksie gehalte van pyplyn verband verseker.
2. Dit moet daarop gewys word dat wanneer die kop en die water temperatuur van die vlekvrye staal trap sentrifugale pomp en pyplyn sentrifugale pomp installasie is anders as die eksperimentele toestande, as die plaaslike opstand is meer as 300 meter of die gepomp water temperatuur meer as 20 grade Celsius, sal die berekende waarde reggestel word. Dit wil sê, die atmosferiese druk op verskillende hoogtes en die versadigde dampdruk bokant die water temperatuur van 20 grade Celsius.However, wanneer die water temperatuur onder 20 grade Celsius, kan die versadigde stoom druk gering wees.
3. Om die installasie pomp hoogte (dws suiging) bevestig. Dit hoogte verwys na die vertikale interval tussen die water oppervlak en die sentrum-lyn van die pomp stuwer. Dit moet nie verwar word met die toelaatbare suiging hoogte. Die vakuum hoogte toegelaat op die water pomp produk toeligting boek of naamplaat dui die vakuum waarde by die inlaat gedeelte van die water pomp. Dit is gemeet deur die stop van die eksperiment onder normale atmosferiese druk en 'n water temperatuur van 20 grade Celsius. Dit maak nie dink oor die vloei van water na die suigpyp is gekoppel. Die hoogte van die pomp-eenheid behoort die oorblywende nadat sodat die vakuum hoogte te afgetrek na die verlies van die suiging lyn van die suigpyp plaaslike waarde wees. Die hoogte van die pomp-eenheid kan nie meer as die berekende waarde. Andersins, sal die water pomp nie pomp.
4. Die impak van die berekende waarde is die hoof -loss weens pyp weerstand van die suigpyp. Daarom is dit raadsaam om die kortste pype reëling te aanvaar en te installeer die elmboog toebehore so veel as moontlik. Dit is ook denkbaar om toepaslik te reël die pype met 'n paar kalibers om die vloeitempo in die pype te verminder.