Brandbeskermingsregulasies vir stowe - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Brandbeskermingsregulasies vir stowe
Brandregulasies vir stowe en skoorstene
Verskeie regulasies geld vir die installering en bedryf van houtstowe. Daar is 'n paar dinge om in ag te neem, veral op die gebied van brandbeskerming. Aangesien privaat bedryfde individuele kaggels 'n fundamentele potensiële bron van gevaar verteenwoordig, is die nakoming van die reëls besonder belangrik. Dit hou byvoorbeeld verband met die afstande tussen die stoof en mure, maar ook met betrekking tot die bedryfsveiligheid van oop skoorstene.
Brandbeskerming © stockWERK, fotolia.com tot 30% red
Afstandreëls vir stowe
Basies moet die afstand tussen 'n stoof en die volgende muur minstens 20 cm wees. Aan die kant van die ketelkamerdeur moet die muurvryhoogte nie minder as 80 cm wees nie. Hierdie minimum afstand moet so ver moontlik oorskry word om gemaklike laai van die oond moontlik te maak. As 'n oorsig geld die volgende reëls vir brandbeskerming in houtstowe met betrekking tot minimum vrye ruimtes:
20 cm tussen die rug en die muur
30 cm aan beide kante
65 cm aan beide kante, met syvensters
20 cm tussen die rookpyp en die plafon
80 cm voor die voorglas
Die vloer direk voor die stoof en aan die kante moet ook brandbestand wees. 'n Oppervlakte van 50 cm voor en 30 cm langs die kaggel word vereis. Alle brandbare materiale soos teëls of metaal, maar ook glas of natuurlike klip, is geskik as vloer.
Verskillende regulasies kan van toepassing wees, afhangende van die federale staat. Basies moet die afstande so ruim as moontlik wees. Dit beskerm nie net teen brande nie, maar lyk ook gewoonlik beter. Genoeg spasie is nodig, veral aan die deurkant, om die stoof op 'n ontspanne manier te kan verhit.
Skoorsteenstoof © maho, fotolia.com
Benewens die minimum afstand tussen die stoof en die muur, is daar ander voorwaardes wat by die installasieterrein nagekom moet word. Brandbeskerming in die vorm van 'n voormuur gemaak van onbrandbare materiaal met 'n dikte van 10 cm moet voorsien word, veral teenoor brandbare mure.
Wenk: Alternatiewelik kan termiese isolasiepanele teen die muur gemonteer word. Dit keer dat die muur wat van vlambare materiaal gemaak is, self ontbrand weens die hitte.
Brandbeskerming vir oop skoorstene
Wanneer dit kom by brandbeskerming vir oop skoorstene, is die volgende regulasies van toepassing op konstruksie:
TROL (tegniese reël van die oond en lugverhitting konstruksie handel)
Tydens werking verhoed 'n vonkbeskermingsrooster dat gloeiende houtdele die vertrek binnekom, aangesien in die geval van 'n kaggel die vloerbedekking voor die oop kaggel van nie-vlambare materiaal gemaak moet word.
Wenk: Spesiale brandbeskermingsisolasie is geskik vir meer brandbeskerming in die skoorsteen. Dit keer dat die vlamme in die muur bars as die verbrandingskamer beskadig word. Kalsiumsilikaat is byvoorbeeld geskik as 'n isolasiemateriaal.
Brandregulasies vir skoorstene
Daar is ook brandbeskermingsregulasies vir die skoorsteen, waarsonder 'n kaggel, oop kaggel of teëlstoof nie bedryf kan word nie. Dit is vervat in DIN V 18160-1. Die afstand na vlambare materiale wat gehandhaaf moet word, hang af van die afstandklas van die skoorsteen. Byvoorbeeld, 'n skoorsteen van afstand klas G 50 is algemeen - roetbestand met 'n minimum afstand van mure van 50 mm. Hierdie reël geld vir die spasiëring van houtmure of -bekleding, maar ook vir hout-onderbekleding op die skoorsteenkop. Die gaping is gevul met nie-brandbare isolasie. Die afstand na vloerlatte of houtbalke hoef nie gehandhaaf te word nie, 'n afmeting van 20 mm is voldoende. Die skoorsteen moet minstens 20 cm van vensters af wees.
Skoorsteenveer kan bekwame advies verskaf © pholidito, fotolia.com
Die maksimum uitlaatgastemperatuur, wat in temperatuurklasse verdeel word, is ook relevant. Vir optimale stabiliteit in die geval van 'n brand, moet 'n skoorsteen vuur vir ten minste 90 minute weerstaan ​​sonder om in te stort. Dit behoort dus tot die nuwe brandweerstandsklas L 90. As dit nie die geval is nie, kan die brand na ander vloere versprei.
Wenk: Rookpype in residensiële geboue van laer hoogte hoef die brand net vir 30 minute te weerstaan ​​(L 30). Besonderhede oor die onderskeie brandbeskermingsvoorwaardes kan in die staatsbouregulasies gevind word.