Die werkbeginsel van silindriese blaser
Reeks vir industriële waaiers
Axiale waaiers en bykomstighede
Die werkbeginsel van sentrifugale blaser is soortgelyk aan dié van sentrifugale ventilator, maar die kompressieproses van lug word gewoonlik deur verskeie werkende waaiers (of verskeie vlakke van) onder sentrifugale krag se werking uitgevoer. Die blaser het 'n rotor wat teen 'n hoë snelheid draai. Die lemme op die rotor dryf die lug aan om teen 'n hoë spoed te beweeg. Die sentrifugale krag laat die lug vloei na die uitlaat van die waaier langs die onwillekeurige lyn in die omhulsel met die vorm van die omhulsel. Vars lug word aangevul deur die middel van die behuising binne te gaan. .
Werkingsbeginsel van enkelfasige hoëspoed-sentrifugale waaier is: enjin deur hoëspoed-rotasie-as om die waaier aan te dryf, aksiale lugvloei deur invoer nadat die hoëspoed-roterende waaier in radiale vloei binnegekom is, word versnel, en dan in die holte-uitbreidingsdruk, verander vloei rigting en reduksie, sal die vermindering effek wees in die hoë spoed roterende lugvloei met kinetiese energie in druk energie (potensiële energie), maak die waaier stabiele druk.
Teoreties gesproke is die drukvloei-karakteristieke kurwe van sentrifugale blaser is 'n reguit lyn, maar as gevolg van die wrywingsweerstand en ander verliese in die waaier, neem die werklike druk- en vloei-eienskapkurwe sag af met die toename in die vloei, en die ooreenstemmende kragvloeikurwe van sentrifugale waaierstyg met die toename in die vloei. As die waaier met 'n konstante snelheid werk, beweeg die werkpunt van die waaier langs die karakteristieke kurwe van die drukvloei. Die werkpunt van die waaier hang nie net af van sy eie werk nie, maar ook van die eienskappe van die stelsel. Wanneer die weerstand van die pypnetwerk toeneem, sal die pypprestasie-kromme steiler word.
Die basiese beginsel van waaier regulasie is om die vereiste werksomstandighede te verkry deur die prestasiekurwe van die waaier self te verander of die kenmerkende kurwe van eksterne pypnetwerk.Met die voortdurende ontwikkeling van wetenskap en tegnologie word AC-spoedreguleringstegnologie wyd gebruik. Deur middel van die nuwe generasie volledig beheerde elektroniese komponente kan die waaier beheer word deur die snelheid van die wisselstroommotor met die frekwensie-omskakelaar te verander, wat die energieverlies wat deur die vorige meganiese modus van stroombeheer veroorsaak is, aansienlik kan verminder.
Energiebesparingsbeginsel van frekwensie-omskakeling regulering:
As die lugvolume verminder moet word van Q1 tot Q2, as die gasreguleringsmetode toegepas word, verander die werkpunt van A na B, verhoog die winddruk na H2, en die askrag P2 neem af, maar nie te veel nie. As die regulasie van frekwensie-omskakeling aanvaar word, is die werkpunt van die waaier van A tot C. Daar kan gesien word dat onder die voorwaarde dat aan dieselfde lugvolume Q2 voldoen word, die winddruk H3 aansienlik sal afneem en die krag sal verminder
P3 is aansienlik verminder. Die kragverlies wat bespaar is △ P = △ Hq2 is eweredig aan die oppervlakte BH2H3c. Uit die bostaande ontleding kan ons weet dat regulering van frekwensie-omskakeling 'n doeltreffende manier is om te reguleer. Die blaser neem regulering van frekwensie-omskakeling aan, sal nie addisionele drukverlies lewer nie, energiebesparende effek is opmerklik, pas die lugvolume-reeks van 0% ~ ~ ~ 100% aan, geskik vir 'n wye reeks regulasies, en dikwels onder geleenthede vir lae lading. As die snelheid van die waaier afneem en die lugvolume afneem, sal die winddruk egter baie verander. Die proporsionele wet van die waaier is soos volg: Q1 / Q2 = (N1 / N2), H1 / H2 = (N1 / N2) 2, P1 / P2 = (N1 / N2) 3
Daar kan gesien word dat wanneer die snelheid verminder word tot die helfte van die oorspronklike nominale snelheid, die vloeitempo, druk en asvermoë van die ooreenstemmende werkstoestandpunt daal tot 1/2, 1/4 en 1/8 van die oorspronklike is die rede waarom die regulering van frekwensie-omskakeling elektrisiteit kan bespaar. Volgens die kenmerke van die regulering van frekwensie-omskakeling, in die rioolwaterbehandelingsproses, hou die belugtingstank altyd die normale vloeistofvlak van 5 m, en word daar van die blaser verwag om 'n wye reeks stroomregulering uit te voer onder die toestand van konstante uitlaatdruk. As die versteldiepte groot is, sal die winddruk te veel daal, wat nie aan die prosesvereistes kan voldoen nie. Wanneer die aanpassingsdiepte klein is, kan dit nie die voordele van energiebesparing toon nie, maar die toestel ingewikkeld maak en die eenmalige belegging verhoog. Daarom is dit uiteraard onvanpas om die reguleermodus vir frekwensie-omskakeling onder die belugtingstank van hierdie projek te hou om die vloeistofvlak van 5 m te hou.
Die reguleertoestel vir die inlaatgids is toegerus met 'n stel verstelbare hoekgeleier en inlaatgeleier naby die suiginlaat van die blaser. Sy rol is om die lugvloei te laat draai voordat dit die waaier binnegaan, wat die draai spoed veroorsaak. Die gidslem kan om sy eie as gedraai word. Elke draaihoek van die lem beteken die transformasie van 'n hoek vir die installering van die gidslem, sodat die rigting van die lug in die waaierwaaier dienooreenkomstig verander.
Wanneer die gidsblad Hoek 0 = 0 ° geïnstalleer word, het die gidslem geen basiese effek op die toevoerlugvloei nie, en sal die lugvloei radiaal in die waaierlem vloei. Wanneer 0 BBB 0 °, sal die toevoergeleider die absolute snelheid van die lugvloei-inlaat afbuig О Hoek langs die rigting van die omtreksnelheid, en terselfdertyd het dit 'n sekere verstikkingseffek op die snelheid van die lugstroominlaat. Hierdie voorrotasie- en smooreffek sal daartoe lei dat die waaierprestasie-kromme afneem, om die bedryfsomstandighede te verander en die regulering van die waaierstroom te besef. Energiebesparingsbeginsel van regulering van inlaatgids.
Vergelyking van verskillende wyses van regulering
Alhoewel die aanpassing van die frekwensie-omskakeling van die aanpassingsbereik van die sentrifugale blaser baie wyd is, het dit 'n beduidende uitwerking op energiebesparing, maar omdat die prosesstelsel beperk word deur die prosesstoestande, is die aanpassingsbereik slegs 80% ~ 100%, die relatiewe vloeitempo het min verander aanpassing van frekwensie omskakelingsmetodes en gidsvaan twee verbruikte kragverskil is nie groot nie, dus is die omskakelaarbeheermodus, die energiebesparingspesiaal wys om nie uit te kom nie, dit verloor die keuse sy betekenis. Die blaser met die geleidingsreguleermodus kan die lugvolume (50% ~ 100%) in 'n groter reeks verstel onder die voorwaarde dat die uitlaatdruk konstant bly, om sodoende die stabiele inhoud van opgeloste suurstof in die rioolwater te verseker en energie te bespaar relatief. Daarom moet die hoëspoed-sentrifugale waaier met die reguleermodus van die gidsvaan as die toerustingkeuse in hierdie projek gekies word. Terselfdertyd, om die energiebesparende effek beter te weerspieël, moet daar ook aandag geskenk word aan die keuse van ondersteunende motor, soos die gebruik van 10kV hoëspanningsmotor, om die energieverbruik te verminder, .