Hoe om die kondensaatpomp van 'n lugversorgingstelsel te vervang - Inligting
Hoe om die kondensaatpomp van 'n lugversorgingstelsel te vervang
Die kondensaatpomp op 'n lugversorgingstelsel loop gewoonlik baie jare sonder groot probleme. Ongelukkig, wanneer die pomp onklaar raak, gebeur dit dikwels onverwags en op die slegste tyd, soos na werk op 'n warm somersdag wanneer 'n professionele dienstegnikus tariewe vir 'nood' of 'na-uur' hef. 'N Ervare tegnikus begin met die diensoproep om die mees algemene probleemareas te ondersoek, wat die kondenswaterafvoerstelsel insluit. As die kondensaatpomp misluk, sal die lugversorgingstelsel voortgaan om kondensaat in die houbak te stort totdat die watervlak die pomp se veiligheidskakelaar aktiveer.
Probleemoplossing van die bestaande kondensaatpomp
Probeer die ou pomp oplos voordat u onnodige geld aan 'n nuwe kondensaatpomp spandeer. Soms verg dit net 'n eenvoudige oplossing om die pomp weer te laat werk. Giet water stadig in die houbak totdat dit die vlotterskakelaar van die pompmotor aktiveer of die houbak oorloop.
Gaan die elektriese stroombane na: As die pompmotor nie kon aanskakel nie, ondersoek die lont. Die lont beskerm lae spanning stroombane teen katastrofale mislukking. As die lont kortsluit, ondersoek dan die bedrading vir beskadigde isolasie of 'n blootgestelde geleier, en maak dit met elektriese band vas. Vervang 'n geblaasde lont deur 'n presiese pasmaat; moet nooit die stroomsterkte van die lont verhoog nie. As die lont uitskakel, maar die pomp steeds nie in werking is nie, moet u die hoogspanningskoppeling op die regte spanning sien.
Ondersoek die aandrywer van die pompmotor: As die pompmotor nie kon aanskakel nie, of die krag gebly het nadat dit al die kondensaat uit die houbak verwyder het, vermoed u dat die water in die pomp se aandrywer ophoop. Soms word die pomp tydelik deur die skoonmaak van waterafsettings van 'n vasgestelde aandrywer vasgemaak. Die ophoping van die aandrywer belemmer egter gewoonlik binne 'n kort tydjie die aandrywer. Maak die houbak van die pomp oop en verwyder slyk en waterafsettings.
Ondersoek die afvoerbuis: As die pompmotor aangeskakel het, maar die houbak nie ontruim het nie, vermoed 'n verstopte afvoerleiding. Dit gebeur dikwels nadat die lugversorgingstelsel vir 'n lang periode gebly het. Slyk vorm in die stilstaande water wat in die vistenk is. Wanneer die pompmotor aanskakel, trek dit die slyk uit die tenk en dwing dit in die afvoerbuis. Soms skep groot stukke slyk 'n damn in 'n skerp draai of waar twee stukke buise mekaar ontmoet. Om 'n verstopte kondenswaterafvoer te herstel, koppel die afvoerleiding van die pomp se afvoerpoort af en blaas perslug deur die buis. Deur 'n skoonmaakplaatjie vir kondenswaterafvoer in die pomphuis te plaas tydens die jaarlikse ondersoek van voorkomende instandhouding van die stelsel, word die ophoping van slyk belemmer, wat die waarskynlikheid dat hierdie probleem in die toekoms sal voorkom, verminder.
Ontkoppel die elektrisiteit
Skakel die stroomonderbreker uit met die etiket "Oond" of "Lughandelaar": Dit ontkoppel die elektrisiteit, voorkom per ongeluk 'n kortbroek en hou die tegnikus veilig. Hou dit af vir die hele prosedure.
Ontkoppel die ou kondensaatpomp van sy hoëspanning-elektriese bron: Baie stelsels sluit aan op 'n standaard 120 volt GFCI-beskermde muurhouer wat op of naby die oond geleë is. As dit die geval is, trek die stekker eenvoudig uit die houer. Soms kan die pompmotor direk in die hoogspanningsklem van die oond vasgemaak word. Neem in elk geval kennis van die draadverbindings vir toekomstige verwysing, en koppel dan die bedrading af.
Ontkoppel die kondensaatpomp se laespanningskringe: Die hoëwaterveiligheidskakelaar van die kondensaatpomp skakel in serie met die termostaatkring van die oond. Die verbindingsmetode hang af van die model. Volg die dun-maat twee-draad draadstel wat uit die oond in die rigting van die kondensaatpomp gaan. Sommige modelle gebruik blootgestelde draadmoere, terwyl ander die kondenspomp se elektriese kompartement oop moet maak om toegang tot die verbindings te kry.
Verwyder die ou kondensaatpomp
Verwyder die afvoerbuis: Maak die klem wat die afvoerbuis vasmaak aan die doringontstekingsfitting van die pomp vas, met behulp van die toepaslike gereedskap. Sommige pompe gebruik slangklemme wat 'n gleufskroewedraaier benodig, terwyl ander 'n knypklem gebruik wat saam met 'n tang knyp. Gryp die pomphuis met die een hand vas en die afvoerbuis met die ander hand. Draai die buis heen en weer terwyl u dit van die passtuk trek.
Ontkoppel die lug- en oondafvoer: As die kondensaatpomp op 'n beweegbare steun sit, skuif die steun weg en laat sak die pomp. Die afvoerpype van die lugversorger of die oond sal uit hul onderskeie pomphuisinlaatpoorte skuif. As die pomp op die vloer of op 'n ander onbeweegbare oppervlak sit, sny die afvoerpype ongeveer ses sentimeter van die pomphuis af. Lig die afvoerpyp van die oond uit die inlaatpoort van die kondensaatpomp. Stoor die kort stukke pyp om dit weer te kan installeer.
Verwyder die ou kondensaatpomp van die oond: Ontkoppel enige bevestigingsbeugels met die toepaslike skroewedraaier. Gooi die ou eenheid weg.
Berei die ontladingsbuise voor
Inspekteer die afvoerbuis: Inspekteer die afvoerbuis van viniel wat op die pompmotor gekoppel is, op soek na verslete areas. Let veral op die gebiede waar die buis ander voorwerpe raak, soos die klemme en die oond self. Vervang beskadigde buise soos nodig.
Spoel die afvoerbuis: Maak die afvoerbuis skoon met saamgeperste lug, gebruik 'n lugkompressor, lugbak of as 'n laaste uitweg, 'n fietspomp. Bevestig die persluggereedskap aan die afvoerbuis en dien lug toe en verwyder alle water en slyk. Hou aan om lug deur die afvoerbuis te druk totdat die lug vryelik vloei. Dit verwyder alle ophoping van slik.
Vervang beskadigde buise: As vibrasie oormatige slytasie of 'n onbeweeglike verstopping veroorsaak het, kan die lugvloei voorkom, vervang die buis. Ongelukkig vereis dit dikwels dat u buise met 'n binnediameter van 1/4 duim deur 'n solder of kruipruimte in die rigting van 'n geskikte afvoerarea buite of na 'n nabygeleë dreinering wat deur swaartekrag gevoer word, moet visvang. As u die afvoer na buite loop, moet u 'n waterval in die buis skep. Sommige tegnici maak 'n lus in die buis naby die pomp as 'n waterval, ander vorm 'n groot U-vormige buiging. Dit is duidelik dat 'n bekwame tegnikus nie die dreiningsleiding bo 'n deur of venster kan beëindig nie, en vermy mors op 'n loopbrug. Wanneer 'n bestaande dreineringstelsel, soos 'n wasbak of 'n wasmasjienafvoer, gekoppel word, moet die kondensaat die afvoerstelsel stroomop van die lokval binnedring. Wanneer u aansluit by 'n afvoer van die wasbak, vervang u die stertstuk van die afvoerput met 'n een met 'n sypoort. Skuif die einde van die kondensaatpomp se afvoerbuis in die sypoort.
Installeer die nuwe kondensaatpomp
Berei die nuwe kondensaatpomp voor: As die ou kondensaatpomp direk op die vloer gesit het, oorweeg dit om die pomp met 'n baksteen of ander steun van die grond af op te lig. Die verhoogde posisie vergemaklik die versiening van voorkomende instellings in die toekoms. Met 'n verhoogde platform skuif 'n tegnikus die steun eenvoudig onder die pomp uit, laat sak dan die pomp sonder om die PVC-afvoerpype uit die oond of lugversorgingspoel te hoef te sny.
Verbind die lug- en oondafvoer met die kondensaatpomp: As die pomphuis op 'n verhoogde platform sit, plaas die einde van die lug- en oondafvoerpype binne hul onderskeie inlaatpoorte op die pomphuis, stel die pomp in plek en vervang die platformsteun. As die tegnikus die afvoerpyp sny terwyl die ou pomp verwyder word, plaas die afvoeropening in die pomphuis direk onder die bestaande afvoerpyp. Skuif die klein gesnyde stuk in die inlaatpoort en sny die twee stukke saam met 'n koppeling. Herhaal dit vir die oondafvoer, indien van toepassing.
Bevestig die afvoerbuis: Forseer die einde van die afvoerbuis op die doringafvoerbuis van die kondensaatpomp. Die einde van die afvoerbuis moet al die weerhakke van die afvoerbeslag volledig bedek. Plaas die klem ongeveer 1/8 duim van die afvoerbuis op die afvoerbuis. Die klem sluit die afvoerbuis teen die afvoerbuis van die pomphuis.
Maak die elektriese verbindings
Heg die laespanningskring aan: Sluit die kondensaatpomp se veiligheidskakelaar aan op die laagspanningsdraadstel van die oond. Die oop of geslote aard van hierdie skakelaar maak hierdie draadverbindings uitruilbaar. As die pompmodel blootgestelde draadkabels gebruik, moet u eenvoudig een van die draadskakelaars van die veiligheidskakelaar van die kondensaatpomp om een ​​van die laagspanningsdraadstrate van die oond draai. Beskerm die verbinding met 'n draadmoer. Herhaal dit met die tweede draadgroep. As die eenheid 'n ingeslote elektriese kompartement gebruik, moet u die kamer met die toepaslike skroewedraaier oopmaak. Steek die laagspanningsdraad van die oond deur die draad-toegangsgat in die kompartement, maak die elektriese verbindings en sluit dan die kompartement.
Maak die kondensaatpomp se hoogspanningsaansluiting: Baie eenhede kom van die vervaardiger met 'n 3-polige 120 volt-stekker wat aan die einde van die hoogspanningskabel aangebring is. Druk die stekker in 'n muurhouer of sny die stekker af en draai die draadmotor van die pompmotor vas in die eindpunt van die oond. Gebruik die aantekeninge wat tydens die demontage as riglyn geneem is. Draai die stroomonderbreker van die oond na die "Aan" -posisie.
Toets die nuwe kondensaatpomp
Giet water in die houbak van die pomp. Uiteindelik moet die stygende water die vlotterskakelaar lig en die pompmotor aanskakel. 'N Kondensaatpomp wat goed werk, verwyder 'n aansienlike hoeveelheid water uit die houbak voordat u fietsry. Hierdie proses duur minder as 30 sekondes. As die motor nie kan aanskakel nie, moet u elke elektriese aansluiting kontroleer of die spanning goed is.
As u 'n kondensaatreiniger-tablet in die houbak van die pomp plaas, kan die ophoping van slik nie voorkom nie. Ek het SimpleAir Drain Line-tablette in my lugversorgingstelsel gebruik. Ek plaas elke lente 'n paar tablette in die druppan van die lugversorger. Gedurende die jaar los hulle stadig op en beperk die opbou van alge in die afvoerleiding.