'N Gids vir huiseienaars vir die voorkoming van lugversorging - Inligting
'N Gids vir huiseienaars vir die voorkoming van lugversorging
Ons ontvang almal hierdie advertensies per pos vir 'n jaarlikse voorkomende instandhouding van die lugversorgingstelsel. Die meeste gelisensieerde kontrakteurs stuur 'n gekwalifiseerde tegnikus na u huis om 'n basiese voorkomingsdiens en inspeksie uit te voer. Hierdie tipe diens verhoog die lewensverwagting van die lugversorgingstelsel en verbeter die energie-doeltreffendheid daarvan. Ongelukkig gebruik 'n paar maatskappye hierdie strooibiljette as 'n manier om deur hul deur te kom met hul "29-punt-kontrolelys" en soek dan 'n manier om iets reg te stel. Baie huiseienaars verkies om die moeite te vermy en gee hul eie stelsel jaarliks ​​'n voorkomende diens.
As u die oondfilter gereeld verander, verhoog dit die energie-doeltreffendheid van die stelsel en verminder die werklas op die komponente van die stelsel. 'N Vuil filter laat die waaier harder werk, en in uiterste gevalle bevries die verminderde lugvloei oor die verdampingspoel die kondensasie en vorm dit 'n ysblok wat die lugvloei verder sny. 'N Ontbrekende, beskadigde of swak gehalte filter laat stof verbygaan; waar dit dan ophoop op die verdamper spoel en blaaswiel.
Vervaardigers bied verskillende grade filters aan en beoordeel dit op 'n MERV-skaal. Filters met 'n hoër MERV-waarde, wat staan ​​vir die minimum effektiwiteitsrapporteringswaarde, versamel 'n groter persentasie van die luggedraagde besoedeling wat deur die eenheid beweeg. Baie huiseienaars kies filters met 'n MERV-gradering tussen vyf en agt.
Skakel die termostaat uit: Stel die funksieskakelaar in die "OFF" -posisie. Dit voorkom dat die stelsel aanskakel terwyl die filter verander word.
Verwyder die ou filter: Maak die filterdeur oop, gewoonlik aan die oond of in 'n retourrooster. Let op die rigting van die lugvloeipyl op die filterraam. Gryp die filter vas en skuif dit uit. As vesels op die filter die eenheid vassteek, druk die filter effens in en pas die filter aan, sodat dit nie die skerp rand van die eenheid vermy nie.
Koop 'n nuwe filter: meet die filterarea met 'n maatband en skryf die afmetings aan die voorkant van die lugverwerker vir toekomstige verwysing. Kies 'n MERV-gradering wat aan u persoonlike vereistes voldoen. Koop 'n filter wat ooreenstem met die grootte en MERV spesifikasies.
Installeer die nuwe filter: haal die filter uit die plastiekfolie. Plaas die lugvloeipyl in dieselfde rigting as wat voorheen opgemerk is. Skuif die filter op sy plek en maak die deur toe. Stel die termostaat terug na die oorspronklike instellings.
Elektroniese lugversorgingsfilters neutraliseer lugbesoedeling wat die weggooibare filter van die stelsel mis. Hierdie opgradering moet selde herstel of onderhou word, behalwe dat die patrone en voorfilters gereeld gewas word.
Skakel die kragbron af: Skakel die termostaat se funksieskakelaar uit. Ontkoppel die kragvoorsieningsproppe van die elektroniese filter.
Ontkoppel die kap van die eenheid: Maak die grendel van die omslag los en verwyder die paneel.
Verwyder die voorfilter en patrone: Let op die posisie van die komponente, insluitend die rigtingwysers vir die lugvloei. Skuif die voorfilter uit die eenheid en dan die patrone.
Was die patroon en voorfilter: Volg altyd die spesifieke instruksies van die vervaardiger. Normaalweg moet u die patroon en filter in 'n bak met 'n mengsel van sagte seep en water week en dit dan met 'n tuinslang spoel. Laat alles droog word voordat u verder gaan.
Stel die eenheid weer saam: Skuif die patrone en voorfilters op hul eie, met die opgemerkte lugvloei-aanwysers as rigtingwyser. Installeer die deksel. Heg die elektriese proppe aan en skakel die stelsel aan.
Onderhoud van die dreiningslyn
Wanneer lug oor 'n lugversorger se verdamperspoel beweeg, verlaag die spoel die lugtemperatuur en verander die humiditeit in die lug in kondensasie. Die kondensasie vloei deur die vinne van die spoel en kom in die druppan saam, waar die water in die afvoerleiding kom. Die stadige drup skep nie genoeg stroom om lang dreineringslyne te spoel nie, sodat die slik in die voortdurend nat gedeelte gevorm kan word. Uiteindelik dam die slyk die afvoerleiding op.
Sommige lugversorgingstelsels gebruik 'n noodvlotskakelaar. Die skakelaar skakel in serie met die stroombane van die termostaat. 'N Hoë watervlak in die afvoerpan laat die vlotterskakelaar sy kontakte oopmaak en die lugversorgingstelsel afskakel.
Maak die afvoerleiding skoon: Soek die afvoer van die afvoerleiding, wat dikwels naby die kondensasie-eenheid van die stelsel voorkom. Heg 'n nat-of-droë stofsuig aan die afvoerleiding. Skakel die stofsuig aan en maak die slyklyn en water skoon.
Spoel die drein: Verkry toegang tot die afvoerstelsel vanaf 'n onderhoudspoort in die afvoerleiding, die vlotterskakelaar of van binne die spoelgebied. Sommige installasietegnici plaas 'n T-passtuk in die afvoerleiding en plaas dan 'n kort stuk pyp met 'n kap bo-op. Verwyder die kap en gebruik die pyp as onderhoudspoort. Giet warm water in die toegangspunt. Gaan voort om die drein te spoel totdat die water wat uit die drein gaan, skoon is.
Voeg slykvoorkomend by: Voeg 'n produk by wat spesifiek ontwerp is vir die dreiningsleiding van 'n lugversorgingstelsel. Baie mense kies om tablette in die verdamperpan te plaas, terwyl ander 'n vloeistof in die pan of die afvoerpoort van die afvoerleiding gooi. Gebruik nooit bleikmiddel, asyn of enige vorm van dreineringsmiddel wat ontwerp is om hare of vet te gebruik nie, in die dreiningslyn van 'n lugversorgingstelsel.
Verdamperspoel Jaarliks ​​onderhoud skoon
Die jaarlikse voorkomende instandhoudingsondersoek van 'n lugversorgingstelsel moet een van die drie vlakke van die verdamping van die verdampingspoel insluit: 'n jaarlikse onderhoud met 'n skuimende skoonmaakmiddel vir aërosolspoele, 'n skoonmaak op die plek met 'n skoonmaakmiddel vir vloeibare spoele, of wanneer 'n gelisensieerde tegnikus die spoel verwyder. die oond en gee dit 'n chemiese bad. Huiseienaars wat elke maand hul oondfilter behoorlik verander, het nooit meer nodig as 'n vinnige jaarlikse skoonmaak nie. 'N Spoel met 'n matige opbou op die oppervlak benodig die behandeling op die plek en spoele met 'n oormatige opbou op die oppervlak en tussen die vinne benodig 'n chemiese bad.
Skakel die stelsel uit: Draai die funksie-skakelaar van die termostaat na die uit-posisie. Dit verhoed dat die waaiermotor aanskakel met die oondpanele oop.
Maak die oond oop: Verwyder die oondtoegangpanele deur die verdamperspoel bloot te lê.
Maak die afvoerleiding skoon: Spoel die afvoerleiding met warm water. 'N Vloeiende dreineringslyn ontruim vinnig die rommel wat uit die spoel gespoel is.
Dien spoelreiniger toe: Bedek albei kante van die verdamperspoel volledig met 'n skoonmaakmiddel vir aërosolspoel. Die skuimaksie van die skoonmaker lig puin van die oppervlak van die spoel af en dra dit na die afvoerpan.
Maak die oond toe: Installeer die toegangspanele.
Skakel die stelsel aan: Draai die termostaatfunksieskakelaar na die aan-posisie en draai die temperatuur af. Begin die stelsel ongeveer 15 minute. Die kondens wat geskep word, spoel die oorblywende skoonmaker uit die vinne van die spoel.
Plaaslike skoonmaak van verdamperspoel
'N Reinigingsmiddel vir vloeibare spoele verwyder meer afval as 'n aërosolreiniger, maar nie soveel as 'n professionele bad nie. As die vloeistof tussen die spoele vloei, tel dit rommel op wat 'n aërosolreiniger sal mis.
Skakel die stelsel uit: Stel die termostaat se funksieskakelaar in die uit-posisie.
Toegang tot die spoel: Verwyder die oondtoegangpanele. Plaas opruimlappe onder die spoel.
Spoel die drein: Giet warm water in die afvoerpan om die ophoping van slyk te verwyder.
Meng die vloeibare spoeler: Gebruik die mengverhouding van die vervaardiger in 'n spuitbottel in 'n spuitbottel.
Spuit die spoel: Dien 'n skoonmaakoplossing toe aan die bokant van die spoel totdat dit van onder af begin drup.
Hark die spiraalvinne: Gebruik 'n fyn kwas, soms 'n hark, om puinopbou van die inlaatkant van die spoel af te verwyder. Begin bo en skuif die kwas stadig af na die onderkant van die spoel. Herhaal dit oor die lengte van die verdamper.
Dien 'n bykomende spoelreiniger toe: Spuit die spoel weer met die skoonmaakoplossing.
Spoel die spoel af: Giet skoon water oor die bokant van die spoel.
Maak die oond toe: Installeer die toegangspanele en skakel die termostaat aan.
Die meeste oondwaaiermotors loop baie jare met min sorg behalwe 'n vinnige visuele inspeksie van die elektriese terminale en om te verseker dat die blaaswiel vry draai. 'N Paar modelle benodig 'n tikkie olie by elke diens. Waaiermotors met oliedienspoorte benodig jaarlikse onderhoud. Die smeer wat die olie bied, voorkom dat die laers oorverhit word en beperk die oppervlakslijtage.
Skakel die stroombreker: Soek en skakel die toepaslike stroombreker af. Draai die aanhangerfunksie-skakelaar van die termostaat na die "AAN" -posisie om die etikettering van die stroombreker te verifieer.
Maak die oond se toegangspaneel oop: Verwyder die skroewe wat die panele op hul plek hou.
Kyk vir oliedienspoorte: Soek 'n klein rubberproppie bo-op die omhulsel van die waaier.
Vul die waaier in: Trek die rubberprop met twee vingers en smeer 'n ligte olie aan. Die prop pas styf en moet soms 'n bietjie oortuig word met 'n tang.
Steek prop in: Plaas die prop oor die gat en oefen druk uit met 'n vinger.
Die kondenseereenheid van 'n basiese lugversorgingstelsel bevat 'n koelmiddelkompressor, waaier, kondensator, hoogspanningsrelais en kondensasiespoel. Die kondenseereenheid van 'n basiese hittepompstelsel gebruik ook 'n ontdooiingskaart en 'n omgekeerde klep. Albei soorte stelsels het soms opgegradeerde items, soos 'n harde aanvangskondensator vir die kompressor en 'n timer wat voorkom dat die stelsel te vinnig weer begin, soos wanneer iemand die termostaat temperatuurhefboom herhaaldelik op en af ​​beweeg.
Verwyder gras wat rondom die eenheid groei: Spuit 'n plantegroei op enige onkruid of gras wat naby die eenheid groei.
Maak die kondensspoel skoon: Spuit die buitekant van die spoel met 'n aërosolspoelmiddel. Spoel die spoel af met 'n waterslang.
Inspekteer die drade: Gaan die laagspanningdrade na vir gebreekte of ontbrekende isolasie en vervang of herstel dit met elektriese band, indien nodig.