Toepassings - Beijing Anbesec Technology Co., Ltd.
1. Kabelskottel, kabeltonnel, kabelsloot, kabellengte en ander kabels se vuurareas
Vir branddeteksie in die kabelarea kan LHD geïnstalleer word in S-vorm of sinusgolfkontaklegging (wanneer kragkabel nie vervang hoef te word nie) of horisontale sinusgolfophanging (wanneer kragkabel vervang of onderhou moet word).
Om die sensitiwiteit en doeltreffendheid van brandopsporing te verseker, moet die vertikale hoogte tussen die LHD en die oppervlak van die beskermde kabel nie meer as 300 mm wees nie, en 150 tot 250 mm word aanbeveel.
Om die betroubaarheid van branddeteksie te verseker, moet die LHD in die middel van die beskermde kabelbak of -beugel gerangskik word as die breedte van die kabelbak of -beugel meer as 600 mm is, en die LHD van 2-lyn tipe moet geïnstalleer word. .
Die lengte van lineêre temperatuuropsporing LHD word bepaal deur die volgende formule:
Die lengte van die detektor = die lengtebak × die vermenigvuldigingsfaktor
Breedte van die kabelbak Vermenigvuldiger
Neem byvoorbeeld die lineêre hitteverklikker LHD wat op die motorbeheerpaneel geïnstalleer is. As gevolg van die veilige en betroubare draadwikkeling en binding, word die hele toestel beskerm. Ander elektriese toerusting, soos transformator, messkakelaar, weerstandbalk van die hoofverspreidingstoestel, kan dieselfde metode gebruik wanneer die omgewingstemperatuur nie die toelaatbare werktemperatuur van die lineêre temperatuurdetektor LHD oorskry nie.
Vir branddeteksie in beskermde gebied kan LHD in S-vorm of sinusgolfkontak geïnstalleer word. Die detektor is met 'n spesiale armatuur vasgemaak om meganiese skade wat deur spanning veroorsaak word, te vermy. Die installasiemodus word in die figuur getoon
Die vervoerband word aangedryf deur die motorband in die bandrolbeweging om materiaal te vervoer. Die bandrol moet onder normale omstandighede vrylik op die vaste as kan draai. As die bandrol egter nie vrylik kan draai nie, sal wrywing tussen die band en die bandrol voorkom. As dit nie betyds uitgevind word nie, sal die hoë temperatuur wat deur langdurige wrywing gegenereer word, die band en die vervoerde artikels laat brand en vlamvat.
As die vervoerband steenkool en ander materiaal vervoer, omdat die steenkoolstof ontploffingsgevaar het, is dit ook nodig om die ooreenstemmende vlak van ontploffingsbestande lineêre hitteverklikker EP-LHD te kies.
Vervoerband: Ontwerp 1
Onder die voorwaarde dat die breedte van die vervoerband nie 0,4 m oorskry nie, word LHD-kabel met dieselfde lengte as die vervoerband vir beskerming gebruik. Die LHD-kabel moet direk op die bykomstigheid vasgemaak word, nie meer as 2,25 m bo die middel van die vervoerband nie. Die bykomstigheid kan 'n hanglyn wees, of met behulp van die bestaande toerusting op die perseel. Die funksie van ophangdraad is om ondersteuning te bied. 'N Oogbout word gebruik om die ophangdraad elke 75 meter vas te maak.
Om te verhoed dat die LHD-kabel val, moet 'n bevestigingsmiddel gebruik word om die LHD-kabel en die ophangdraad elke 4m ~ 5m vas te klem. Die materiaal van die ophangdraad moet stainless 2 vlekvrye staaldraad wees, en die enkele lengte mag nie meer as 150 m wees nie (gegalvaniseerde staaldraad kan gebruik word om dit te vervang as toestande nie beskikbaar is nie). Die installasiemetode word in die figuur getoon.
Gesamentlike gordel: Ontwerp 2
Wanneer die breedte van die vervoerband 0,4 m oorskry, moet u die LHD-kabel aan beide kante naby die vervoerband installeer. Die LHD-kabel kan deur middel van 'n hittegeleidingsplaat met die kogellager verbind word om oorverhitting op te spoor as gevolg van wrywing en ophoping van verpulverde steenkool. Die algemene ontwerp- en installasiebeginsel is gebaseer op die werfomstandighede sonder om die normale werking en instandhouding te beïnvloed. Indien nodig, as die brandrisikofaktor groot is, kan die lineêre hitteverklikker LHD aan beide kante en bo die vervoerband vasgemaak word. Die installasiemetode word in die figuur getoon
Die tipiese toepassing in snelweg- en spoorwegtunnels is om die LHD-kabel direk aan die bokant van die tonnel vas te maak, en die aanlegmetode is dieselfde as in die fabriek en pakhuis; die LHD-kabel kan ook in die kabelbak en toerustingkamer in die tonnel geïnstalleer word, en die lêmetode verwys na die deel van die LHD-kabel wat in die kabelbak lê.
Die veilige werking van stedelike spoorwegvervoer behels baie toerusting, veral meganiese en elektriese foute, en elektriese kortsluiting is 'n belangrike faktor wat brand veroorsaak, veral kabelbrand is 'n hoofoorsaak. Om die brand baie vroeg in die vroeë stadium van die brand te vind en die ligging van die brand te bepaal, is dit nodig om die branddetektor redelik te rangskik en die brandruimte te verdeel. Die lineêre hitteverklikker LHD is geskik vir die opsporing van die kabelvuur tydens die spoorwegdoorvoer. Raadpleeg die toepaslike spesifikasies vir die indeling van die brandruimte.
Die lineêre hitteverklikker LHD is aan die bokant of aan die kant van die baan vasgestel en langs die baan gelê. As daar 'n kragkabeltipe in die baan is, kan die lineêre hitteverklikker LHD, om die kragkabel te beskerm, geïnstalleer word deur sinusgolfkontak, dieselfde as wat op die kabelbak toegepas word.
Die LHD word vooraf op die hangklem aangebring volgens die lêlyn van LHD, en die afstand tussen elke hangklem is gewoonlik 1 m-1,5 M.
6. Tankplase vir olie, gas en petrochemie
Petrochemiese, olie- en gastenks is hoofsaaklik vaste daktenk en drywende daktenk. LHD kan geïnstalleer word deur ophanging of direkte kontak wanneer dit op 'n vaste tenk aangebring word.
Die tenks is oor die algemeen groot tenks met 'n ingewikkelde struktuur. Die syfers stel hoofsaaklik die installering van LHD vir swewende daktenks voor. Die brandfrekwensie van die seëlring van die dakopgaartenk is hoog.
As die seël nie styf is nie, sal die konsentrasie olie en gas aan die hoë kant wees. Sodra die omgewingstemperatuur te hoog is, kan dit waarskynlik brand of selfs ontploffing veroorsaak. Daarom is die rand van die seëlring van die drywende daktenk die belangrikste deel van die brandmonitering. Die LHD-kabel word rondom die drywende dakseëlring geïnstalleer en deur die spesiale toebehore vasgemaak.
7. Toediening op ander plekke
Die lineêre hitteverklikker LHD kan in industriële pakhuise, werkswinkels en ander plekke geïnstalleer word. Volgens die kenmerke van die beskermde voorwerp kan die LHD op die plafon of muur van die gebou geïnstalleer word.
Aangesien die pakhuis en werkswinkel plat dak of skuinsdak het, is die installasiemetode van die lineêre hitteverklikker LHD in hierdie twee verskillende strukture anders, wat hieronder uiteengesit word.
(1) Installasie van lineêre hitteverklikker LHD in plat dakgebou
Hierdie soort lineêre detektor word gewoonlik met 'n LHD-draad op 'n afstand van 0,2 m aan die plafon bevestig. Die lineêre temperatuurdetektor LHD moet in die vorm van parallelle ophanging gelê word, en die kabelspasiëring van die LHD-kabel is voorheen beskryf. Die afstand tussen kabel en aarde moet 3M wees, nie meer as 9m nie. Wanneer die afstand tussen die kabel en die grond meer as 3 m is, moet die afstand tussen die kabel en die grond volgens die situasie verminder word. As die installasietoestande dit toelaat, word voorgestel dat die lineêre hitteverklikker LHD naby die vlambare gebied geïnstalleer moet word, wat die voordeel het dat die detektor vinnig kan reageer op brand.
As dit in die pakhuisplank aangebring word, kan die temperatuurwaarnemingskabel onder die plafon geïnstalleer word en langs die middellyn van die rakpaadjie gerangskik word, of met die sproeistelselpyp vasgemaak word. Terselfdertyd kan die LHD-kabel in die vertikale ventilasiekanaal vasgemaak word. As daar gevaarlike goedere in die rak is, moet die LHD-kabel in elke rak geïnstalleer word, maar die normale werking van die rak moet nie beïnvloed word nie, om te voorkom dat die LHD-kabel beskadig word deur goedere op te slaan en op te berg. Om die lae vlakvuur beter op te spoor, is dit nodig om 'n laag temperatuurgevoelige kabel in die hoogte-rigting vir die rak met 'n hoogte van meer as 4,5m by te voeg. As daar 'n sprinkelstelsel is, kan dit met die sprinkellaag verenig word.
(2) Installasie van lineêre hitteverklikker LHD in skuinsdakgebou
Wanneer u in so 'n omgewing lê, kan die kabelafstand van die temperatuurwaarnemingskabel verwys na die kabelafstand van die temperatuurwaarnemingskabel in 'n plat dakruimte.
Sien die skematiese diagram.
(3) Installasie op olie-ondergedompelde transformator
Lineêre hitteverklikker LHD beskerm hoofsaaklik die transformatorliggaam en die konservator.
Die Lineêre hitteverklikker LHD-kabel kan op die staaldraadtou geïnstalleer word met 'n deursnee van 6 mm rondom die transformatorhuis. Die aantal windingspirale word bepaal volgens die hoogte van die transformator, en die winding op die konservator mag nie minder nie as 2 spoele wees; die lêhoogte van die hoër spoel is ongeveer 600 mm onder die boonste deksel van die olietenk, en die temperatuurwaarnemingskabel is ongeveer 100 mm-150 mm van die dop af, die eindtoestel is op die beugel of firewall geleë, en die Regeleenheid van LHD kan op 'n plek buite die muur buite die transformator geleë wees, met 'n hoogte van 1400 mm van die grond af.