Groothandel vervaardiger en verskaffer van gemengde bedhars | Dongli
Hars van gemengde beddens
Hars Fisiese vorm en voorkoms Samestelling FunksieGroep Ionies Vorm Totale ruilvermoë meq/ml Voginhoud Ion -omskakeling Volume verhouding Gestuurde gewig g/L. Weerstand
MB100 Maak sferiese krale skoon Gel SAC R-SO3 H+ 1.0 55-65% 99% 50% 720-740 > 10,0 MΩ
MB101 Maak sferiese krale skoon Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 40% 710-730 > 16,5 MΩ
MB102 Maak sferiese krale skoon Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 30% 710-730 > 17,5 MΩ
MB103 Maak sferiese krale skoon Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 1 * 710-730 > 18,0 MΩ*
MB104 Maak sferiese krale skoon Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% Inwendige koelwaterbehandeling
Voetnota * Hier is ekwivalent; Invloed spoelwatergehalte:> 17,5 MΩ cm; TOC <2 ppb
Die super suiwer water gemengde hars bestaan ​​uit 'n gel tipe sterk suur katioonuitruilingshars en sterk alkali -anioonuitruilhars, en is regenereer en klaar gemeng.
Dit word hoofsaaklik gebruik in die direkte suiwering van water, die bereiding van suiwer water vir die elektroniese industrie, en die daaropvolgende fynbehandeling van ander waterbehandelingsprosesse. Dit is geskik vir verskillende waterbehandelingsvelde met hoë uitvloeiselvereistes en sonder hoë herlewingstoestande, soos vertoontoerusting, sakrekenaar-hardeskyf, CD-ROM, presisiebord, diskrete elektroniese toerusting en ander presisie-elektroniese produkte, medisyne en mediese behandeling, skoonheidsmiddelbedryf, presisieverwerkingsbedryf, ens
Gebruik van verwysingsaanwysers
1, pH-reeks: 0-14
2. Toelaatbare temperatuur: natrium tipe ≤ 120, waterstof ≤ 100
3, uitbreidingstempo%: (Na + tot H +): ≤ 10
5, konsentrasie van regenereringsoplossing%: nacl6-10hcl5-10h2so4: 2-4
6, regenererende dosis kg / m3 (industriële produk volgens 100%): nacl75-150hcl40-100h2so4: 75-150
7, vloeistofvloeitempo van wedergeboorte M / h: 5-8
8, herontwikkeling kontak tyd m inute: 30-60
9, wasvloeitempo M / h: 10-20
10, wasstyd minuut: ongeveer 30
11, bedryfsvloeitempo M / h: 10-40
12, uitruilvermoë mmol / L (nat): soutregenerasie ≥ 1000, soutsuurregenerasie ≥ 1500
Gemengde hars word hoofsaaklik in die watersuiweringsbedryf gebruik om proseswater te poleer om die kwaliteit van die demineralisering van water te bereik (soos na 'n omgekeerde osmose -stelsel). Die naam van gemengde bed bevat 'n sterk suur -katioonuitruilhars en 'n sterk basis -anioonuitruilhars.
Funksie van gemengde hars
Deionisering (of demineralisering) beteken slegs die verwydering van ione. Ione is gelaaide atome of molekules wat in water voorkom met netto negatiewe of positiewe ladings. Vir baie toepassings wat water as spoelmiddel of komponent gebruik, word hierdie ione as onsuiwerhede beskou en moet dit uit die water verwyder word.
Positief gelaaide ione word katione genoem, en negatief gelaaide ione word anione genoem. Ionuitwisselingshars ruil ongewenste katione en anione uit met waterstof en hidroksiel om suiwer water (H2O) te vorm, wat nie 'n ioon is nie. Die volgende is 'n lys van algemene ione in munisipale water.
Werkbeginsel van gemengde hars
Gemengde harse word gebruik om gedeïoniseerde (gedemineraliseerde of "di") water te produseer. Hierdie harse is klein plastiek krale wat bestaan ​​uit organiese polimeer kettings met gelaaide funksionele groepe wat in die krale ingebed is. Elke funksionele groep het 'n vaste positiewe of negatiewe lading.
Kationiese harse het negatiewe funksionele groepe, sodat hulle positief gelaaide ione aantrek. Daar is twee tipes katioonhars, swak suur katioon (WAC) en sterk suur katioon (SAC). Swak suurkationhars word hoofsaaklik gebruik vir dealkalisering en ander unieke toepassings. Daarom sal ons fokus op die rol van sterk suur -katioonhars wat gebruik word in die produksie van gedeïoniseerde water.
Anioniese harse het positiewe funksionele groepe en lok dus negatief gelaaide ione aan. Daar is twee tipes anionharsen; Swak basis anion (WBA) en sterk basis anion (SBA). Beide tipes anioniese harse word gebruik vir die produksie van gedeïoniseerde water, maar hulle het die volgende verskillende eienskappe:
As dit in die gemengde bedstelsel gebruik word, kan WBA -hars nie silika, CO2 verwyder nie, of kan dit swak sure neutraliseer en 'n pH laer as neutraal hê.
Die hars met gemengde bed verwyder alle anione in die tabel hierbo, insluitend CO2, en het 'n hoër as neutrale pH as dit in 'n dubbele onafhanklike bedstelsel gebruik word as gevolg van natriumlek.
Sak- en SBA -harse word in die gemengde bed gebruik.
Om gedeïoniseerde water te produseer, word die katioonhars geregenereer met soutsuur (HCl). Waterstof (H +) is positief gelaai, dus heg dit aan negatief gelaaide kationiese harskrale. Die anioonhars is met NaOH regenereer. Hidroksielgroepe (OH -) is negatief gelaai en heg hulself aan positief gelaaide anioniese harskrale.
Verskillende ione word aangetrokke tot harskrale met verskillende sterkte. Kalsium trek byvoorbeeld kationiese harskrale sterker as natrium. Die waterstof op die kationiese harskrale en die hidroksiel op die anioniese harskrale het geen sterk aantrekkingskrag tot die krale nie. Dit is die rede waarom ioonuitruiling toegelaat word. Wanneer die positief gelaaide katioon deur die katioonharskrale vloei, is die katioonuitruiling waterstof (H +). Net so, wanneer die anioon met negatiewe lading deur die anionharskrale vloei, ruil die anion met hidroksiel (OH -). As u waterstof (H +) met hidroksiel (OH -) kombineer, vorm u suiwer H2O.
Laastens is al die ruilplekke op die katioon- en anionharskrale opgebruik, en die tenk produseer nie meer gedeïoniseerde water nie. Op hierdie punt moet die harskrale weer hergebruik word vir hergebruik.
Waarom kies u gemengde hars?
Daarom is ten minste twee tipes ioonuitwisselingshars nodig om ultra suiwer water in waterbehandeling voor te berei. Een hars verwyder positief gelaaide ione en die ander negatief gelaaide ione.
In die mengbedstelsel is kationiese hars altyd in die eerste plek. As die munisipale water die tenk vol katioonhars binnedring, word al die positief gelaaide katione deur die katioonharskrale aangetrek en verruil vir waterstof. Die anione met 'n negatiewe lading word nie aangetrek nie en gaan deur die kationiese harskrale. Kom ons kyk byvoorbeeld na die kalsiumchloried in die voedingswater. In oplossing word kalsiumione positief gelaai en heg hulle aan die katioonkrale om waterstofione vry te stel. Chloried het 'n negatiewe lading, sodat dit nie aan die kationiese harskrale geheg word nie. Waterstof met 'n positiewe lading heg aan chloriedioon om soutsuur (HCl) te vorm. Die gevolglike uitvloeisel uit die sakwisselaar sal 'n baie lae pH en 'n baie hoër geleidingsvermoë hê as die inkomende voerwater.
Die uitvloeisel van katioonhars bestaan ​​uit sterk suur en swak suur. Dan kom die suurwater in die tenk gevul met anioonhars. Anioniese harse trek negatief gelaaide anione soos chloriedione aan en verruil dit vir hidroksielgroepe. Die resultaat is waterstof (H +) en hidroksiel (OH -), wat H2O vorm
As gevolg van "natriumlek", sal die gemengde bedstelsel trouens nie werklike H2O produseer nie. As natrium deur die katioonuitruiltenk lek, kombineer dit met hidroksiel om natriumhidroksied te vorm, wat 'n hoë geleidingsvermoë het. Natriumlek vind plaas omdat natrium en waterstof baie soortgelyk aan kationiese harskrale trek, en soms verander natriumione nie self waterstofione nie.
In die gemengde bedstelsel word sterk suurkation en sterk basis -anioonhars saamgevoeg. Dit stel die gemengde tenk effektief in staat om as duisende gemengde bedeenhede in 'n tenk te funksioneer. Die katioon / anioonuitruiling is in 'n harsbed herhaal. As gevolg van 'n groot aantal herhaalde katioon / anioonuitruiling, is die probleem van natriumlek opgelos. Deur 'n gemengde bed te gebruik, kan u gedeïoniseerde water van die hoogste gehalte produseer.