Tipes Elektriese Konneksies - EMT, PVC, RMC en More
Hoe om te kies tussen EMT, PVC en ander elektriese verbindings
Elektriese buise verwys na 'n elektriese stelsel wat gebruik word om die roete van elektriese bedrading te beskerm. Elektriese buise is van metaal, plastiek of vesel gemaak en kan styf of buigsaam wees. Gelei moet deur elektrisiëns geïnstalleer word volgens standaard regulasies, soos dié wat deur die Nasionale Elektriese Kode (NEC) verskaf word. Hier is sewe van die mees gebruikte elektriese geleiers.
Gegalvaniseerde Rigid Conduit of RMC
'N Ruit gemaak van gegalvaniseerde staalpype word algemeen as 'n stewige buis genoem.
Die dikte van 'n gegalvaniseerde stewige buis beskerm die elektriese bedrading om getref te word en laat dit geskroef word. Gegalvaniseerde rigiede buise word gebruik deur elektrisiëns in kommersiële en industriële toepassings wat normaalweg beskikbaar is in 10 voet en 20 voet lengtes. Hierdie tipe elektriese buis word bo die graad gebruik en het drade aan albei kante met 'n koppeling aan die een kant.
Die installasie van Rigid Steel Conduit (RSC) word gedek deur artikel 344 van die National Electrical Code® (NEC®). Die stewige metaalkanaal kan behandel word om korrosie te voorkom deur verskillende coatings aan die buis toe te pas. Dit is die swaarste en dikste wandleiding beskikbaar in handelsgroottes ½ tot 6.
Wanneer elektriese metaalbuis (EMT) gebruik word?
Nog 'n voorbeeld van 'n stewige elektriese kanaal is die EMT, ook bekend as Elektriese Metalliese Tubing. 'N EMT-buis is van staal gemaak; In sommige gevalle word aluminium ook gebruik, goedkoper as 'n gegalvaniseerde rigiede kanaal en aansteker as 'n GR-kanaal.
EMT is ook 'n baie gewilde materiaal in kommersiële en industriële geboue omdat dit tot 'n spesifieke radius en rigtings gebuig kan word en dit is dunner as RMC. In onlangse jare het EMT-buise gewild geraak in residensiële konstruksie, aangesien dit 'n oppervlak teen korrosiebestandheid bied.
EMT is 'n genoteerde staalbaan van sirkelvormige dwarssnit , wat ongegraaf is en gewoonlik 10 voet lank is.
Elektriese Nie-Metaal Tubing Toepassings
Elektriese niemetalliese buise is nog 'n voorbeeld van elektriese buis gemaak van 'n dunwandige golfkolom, vogbestande en vlamvertraag. Die nie-metaal elektriese kanaal kan met die hand gebuig word en kan maklik geïnstalleer word as gevolg van sy buigsame eienskappe. Egter pas wat gebruik word om nie-metaalbuis te verbind, is styf en kan nie gebuig word nie. As jy op soek is na vinniger installasie en laer arbeidskoste, is dit die een wat jy moet oorweeg.
Buigsame Metallic Conduit of Liquid-tight buigsame metaal elektriese buis (LFMC)
'N Buigsame metaalleiding vorm 'n hol buis waarin elektriese drade geslaag word. Dit word sterk aanbeveel in droë gebiede. Die Flexible Metallic Conduit noem ook die groenveld van die buig, hou nie 'n permanente buiging nie en dit kan gebruik word waar EMT onprakties is om te gebruik.
Egter 'n vloeistofdigte buigsame metaalleiding is bedek met 'n plastiek waterdigte laag. Die binnekant lyk baie soos die buigsame metaalleiding. Dit word aanbeveel vir gebruik in algemene bedrading, nat of klam plekke. Dit kan ook gebruik word om begrafnis te rig; beton ingebed, en werf beligting werk.
Vloeistofdigte Buigsame Niemetalliese Ruis
Vloeistofdigte Flexible Nonmetallic Conduit (LNFC) is 'n ander term vir 'n aantal vlambestande tipes nie-metaalbuis. Hierdie tipe elektriese buis word aanbeveel as 'n renbaan vir die installering van goedgekeurde geleiers met 'n nominale waarde van 600 Volt of minder vir nie-gevaarlike plekke. Die binnekant van hierdie elektriese kanaal kan korrel of glad wees.
Aluminium Elektriese Kanale
'N Aluminiumkanaal is 'n stewige buis wat algemeen in kommersiële en industriële toepassings gebruik word. Hierdie tipe elektriese buise word gebruik om korrosie te voorkom en is die voorkeurleiding wat gebruik word in gebiede waar groot hoeveelhede water en korrosiegebiede. Aluminium kan nie direk in beton ingebed word nie, aangesien die metaal met die alkalis in sement reageer, maar dit kan met addisionele coatings beskerm word om te voorkom dat beton die buis beïnvloed.
Dit word gewoonlik in betonplatte gebruik of mure.
Die mees algemene van alle elektriese verbindings
PVC is die ligste buismateriaal en gewoonlik die mees bekostigbare tipe buis. PVC pype kan dikte wissel afhangende van die gebruike en waar die PVC geïnstalleer sal word. Die PVC-buis is bestand teen vog en roes, maar die buis is nie-geleidend. 'N Ekstra grondleiding moet in elke buis gesit word. PVC-buis het 'n hoër termiese uitbreidingskoëffisiënt waardeur die buis uit te brei en te kontrakteer. Wees bewus van die installering van PVC ondergronds in verskeie of parallelle hardloopkonfigurasies. Onderlinge verwarming kan probleme met kabelprestasie veroorsaak.