Leë pype in elektriese installasies - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Leë pype in elektriese installasies
Elektriese installasie met 'n visie: Leë buis: 'n Sinvolle belegging
Om elektriese installasiepype onder gips te lê is nie net nuttig vir nuwe geboue nie. Selfs met 'n opknapping moet jy beslis daaroor dink. Veral as jy jou elektriese installasie mettertyd wil uitbrei. Begin met verbindings vir skakelaars en voetstukke, vir TV en telefoon, lig, netwerke, blindings of termostate, klankverbindings, interkoms, videobewaking, 'n alarmstelsel tot 'n rekenaar-netwerk busstelsel. Dit alles is nou op datum en kan ook sonder enige probleme geïmplementeer word indien die voorwaardes daarvoor geskep is.
Dit is waar die elektriese installasiepype ter sprake kom. Leë pype verhoed dat die hele muur oopgebreek moet word wanneer die elektriese installasie uitgebou word of in die geval van probleme met die bekabeling. Nuwe lyne kan ook op 'n later datum sonder enige probleme in leë pype ingetrek word. Jy bly buigsaam met leë pype.
Lê leë pype © VRD, voorraad.adobe.com
Die probleem is dikwels die koste. Wanneer dit by elektriese installasie kom, moet altyd in gedagte gehou word dat baie elektriese of elektroniese toestelle en ligte nie onmiddellik voorsien word nie en eers later met enorme moeite en aansienlik hoër koste geïnstalleer kan word. Indien die een of ander tegniese toerusting tans weens kosteredes nie geïmplementeer gaan word nie, moet elektriese installasiepype beslis voorsien word. Die koste is dan relatief laag.
Voordele om kabels met leë leipype te lê
Die materiaalkoste is minder beduidend, aangesien goedkoper individuele kerne gewoonlik gebruik word wanneer leë leipype onder gips gelê word. Veel meer deurslaggewend is die tyd wat spandeer word om die leipype te installeer en dan die drade in te trek. Daar is nou ook 'n oplossing hiervoor - sogenaamde kabelbeskermingspype met bekabeling. Dit verminder die installasietyd met effens hoër materiaalkoste.
Indien leë leipype versteek in die elektriese installasie gebruik word, is dit nie absoluut nodig om die NYM-omhulde kabels te gebruik wat gewoonlik gebruik word nie. Individuele kernkabels wat minder spasie in kabelkanale opneem as die NYM-omhulde kabels is hier meer koste-effektief. Kernkabels is beskikbaar in alle algemene kleure vir elektriese installasies. Die gebruik van individuele drade het ook die voordeel dat die daaropvolgende uitbreiding sonder enige probleme kan plaasvind. Dit is ook moontlik om die drade om te ruil in die geval van 'n fout. In terme van veiligheid, wanneer 'n spyker ingeslaan word, is daar 'n werklike kans om tussen die individuele drade te klop, aangesien die individuele drade na die kant in die buis kan beweeg.
Wanneer leë pype egter geïnstalleer word, is dieper en breër muurgleuwe gewoonlik nodig. Dit vereis noukeurige beplanning voordat die messel snyer op die muur geplaas word. Want hier is dit belangrik om aan standaarde te voldoen. As die mure te dun is, is daar geen spasie vir leë pype nie. Die installasiesones moet ook nagekom word.
Watter buis word gebruik en wanneer?
Wat elektriese installasies betref, is jy aan die veilige kant as jy net pype gebruik wat geskik en goedgekeur is vir elektriese stelsels. Die vereistes vir elektriese installasiepype word gespesifiseer in die DIN EN 61386 (VDE 0605) reeks standaarde.
Toepassingsgebied van elektriese installasiepyp
op die onvoltooide vloer
Elektriese installasiepype verskil hoofsaaklik in twee eienskappe: eerstens in deursnee en lengte. Algemene buitediameters is 16, 20, 25 en 32 mm. Algemene lengtes is ringe met 25 of 50 meter buis. Tweedens, deur die druk- of impaksterkte, sowel as die buiggedrag en die minimum en maksimum gebruikstemperatuur. Hierdie verskillende kenmerke van elektriese leiding kan uit die klassifikasiekode gelees word.
Algemene buitediameters is 16, 20, 25 en 32 mm. Algemene lengtes is ringe met 25 of 50 meter buis © salita2010, voorraad.adobe.com
Klassifikasiekode vir elektriese leiding
baie lig (125 N)
lig (320 N)
moeilik (1.250 N)
baie moeilik (4.000 N)
baie lig (0,5 J)
maklik (1 Y)
medium (2 J)
moeilik (6 J)
baie moeilik (20.4 J)
Belangrike onderskeidende kenmerke van kabels
Lê leë pype met 'n stelsel
Die lê van leë pype moet sistematies gedoen word. As 'n reël word die installasie vanaf die sentrale kragverspreider na die eerste sok in elke kamer uitgevoer. Van daar af word 'n leë pypring vir sokke aangebring. Op hierdie manier kan 'n nuwe sok te eniger tyd by die verlangde punt in die lus bygevoeg word. Daarbenewens is daar leë pype vir skakelaars, plafon- of muurligte.
Lê van leë pypring vir sokke
Elektriese installasiepype moet so reguit moontlik gelê word, sonder skerp draaie of kinkels. Die pype moet beslis in die ingeboude bokse of uitlate eindig. Dit verseker 'n probleemvrye intrek van die kabels later.