Nuus - Die grondbeginsels van FFU en stelselontwerp
Die grondbeginsels van FFU en stelselontwerp
Wat is waaierfilter-eenheid?
'N Waaierfilter-eenheid of FFU is noodsaaklik vir 'n laminaire stroomverspreider met 'n geïntegreerde waaier en motor. Die waaier en motor is daar om die statiese druk van die intern gemonteerde HEPA- of ULPA-filter te oorkom. Dit is voordelig in toepassings vir retrofit waar die bestaande ventilator krag van die lug hanteerder onvoldoende is om die filter drukval te oorkom. FFU is ideaal vir nuwe konstruksie waar hoë lugveranderingsyfers en ultra skoon omgewings benodig word. Dit sluit toepassings in soos hospitaalapteke, farmaseutiese samestellingsareas en mikro-elektronika of ander sensitiewe vervaardigingsfasiliteite. FFU kan ook gebruik word om die ISO-klassifikasie van kamers vinnig en maklik op te gradeer deur bloot waaierfilter-eenhede aan die plafon toe te voeg. Dit is algemeen dat ISO plus 1 tot 5 skoon kamers vir die hele plafon bedek word in waaierfilter-eenhede deur FFU in plaas van 'n sentrale lugverwerker te gebruik om die vereiste lugveranderings te bied. Die grootte van die lugverwerker kan aansienlik verminder word. Verder, met 'n groot verskeidenheid FFU's, kan die mislukking van een FFU nie die funksionaliteit van die hele stelsel in gevaar stel nie.
'N Tipiese ontwerp van die skoonkamerstelsel is om 'n gemeenskaplike plenum onder negatiewe druk te gebruik waar die FFU omringende lug uit die gewone opbrengste trek, en gemeng word met die toestand van die lugbehandelingseenheid. 'N Groot voordeel van 'n FFU-stelsel met 'n algemene plenum onder negatiewe druk, is dat dit die risiko's van kontaminante wat van die plafonplenum na die skoon ruimte onder migreer, elimineer. Hierdeur kan 'n goedkoper en ingewikkelder plafonstelsel gebruik word. Alternatiewelik vir installasies met minder eenhede.
Die FFU kan direk vanaf die lugverhandelaar of terminale toestel gelei word. Dit is ideaal vir toepassings vir retrofit waar die ruimte opgegradeer word van nie-filter laminaire na FFU. FFU is gewoonlik beskikbaar in drie groottes, 2ft x 2 ft, 2ft x 3 ft, 2 ft x 4ft en is ontwerp om in 'n standaard hangplafon te pas. FFU is gewoonlik tussen 90 en 100 FPM. Vir die gewildste grootte van 2 voet x 2 voet is dit gelyk aan 480 CFM vir 'n kamer vervangbare filtermodel. Filterveranderings is 'n noodsaaklike deel van gereelde instandhouding.
Daar is twee verskillende FFU-style wat die filterverandering op verskillende maniere vergemaklik. Deur kamervervangbare filtermodelle kan u toegang tot die filter van die kamer se kant verkry sonder om die integriteit van die plafonstelsel in te boet. Verwyderbare eenhede uit die kamer het 'n geïntegreerde mespunt wat in die filtergel-seël vassteek om 'n lekvrye verbinding te verseker. Om die filter te vervang, moet die eenhede wat van die bank af vervang kan word, van die plafon verwyder word. Bankvervangbare filters het 25% meer filterarea, wat hoër lugvloeitempo's moontlik maak.
'N Ander opsie om na te kyk as u 'n waaier-eenheid kies, is 'n tipe motor wat gebruik word. PSC- of AC-induksietipe motors is die goedkoper opsie. ECM- of borsellose GS-motors is die hoër doeltreffendheidsopsie met mikroverwerkers aan boord wat die motorverrigting optimaliseer en motorprogrammering moontlik maak. By die gebruik van 'n ECM is daar twee motorprogramme beskikbaar. Die eerste is konstante vloei. Die konstante stroom van die motorprogram handhaaf die lugvloei deur die waaierfilter-eenheid, onafhanklik van die statiese druk terwyl die filter laai. Dit is ideaal vir algemene plenumontwerpe onder negatiewe druk. Die tweede motorprogram is konstante wringkrag. Die motorprogram met konstante wringkrag handhaaf die wringkrag of die rotasiekrag van die motor, onafhanklik van die statiese druk terwyl die filter laai. Om 'n konstante lugvloei deur die waaierfilter-eenheid te handhaaf met 'n konstante wringkragprogram, is 'n stroomopwaartse drukonafhanklike aansluiting of venturiklep nodig. 'N FFU met 'n konstante vloei-program moet nie direk na 'n stroomopwaartse drukonafhanklike eindtoestel gelei word nie, want dit veroorsaak dat beide slimtoestelle veg vir beheer en kan lei tot lugvloei-oscillasie en swak prestasie.
Benewens motoropsies, is daar ook twee wielopsies. Voorwaartse geboë wiele is die standaardopsie en is verenigbaar met die EC-motor- en konstante vloei-program. Agtergeboë wiele, hoewel dit nie versoenbaar is met die konstante vloei-motorprogram nie, is 'n meer energie-doeltreffende opsie.
FFU's het geleidelik toegeneem weens hul energie-doeltreffende ontwerp en die verminderde risiko van stilstand as gevolg van die gedesentraliseerde lugbehandelingstelsel. Die modulêre ontwerp van FFU-stelsels maak voorsiening vir vinnige en maklike veranderinge aan ISO-klassifikasies van skoonkamers. FFU's het baie handige funksies en opsies wat die stelsel volledig kan aanpas, en 'n volledige reeks funksies vir beheeropsies, wat vinnige opstart en inbedryfstelling en die volledige beheer en monitering van die stelsel moontlik maak.