Verkoeling op aanvraag - Hulpopsie vir thermiese opberging «HY-SAVE®
Verkoeling op aanvraag - Hulpopsie vir termiese opberging
DXTS ™ Die hulplaai-metode
Verkoeling op aanvraag - minder energieverbruik per dag (Nie-dampkompressietegnologieë)
Geïnstalleer in die bestaande verkoeling kring.
Doeltreffende waterval styl termiese energie laai en stoor
Batterykondenseringstemperature word jaarliks ​​op 15F gehou - gedurende die dag is dit 100F buite
Bestaande vloeibare lyne werk by verdampingsdruk - koelmiddelverlies verminder as gevolg van minder druk
Kan omgeskakel word na Co2 met 'n Nh3-aangedrewe battery, afhangend van hoe groen iemand is
Goed vir die omgewing en ekonomie - geprojekteerde besparingsimpak op die omgewing
DXTS tegnologie gaan oor die stoor en verskuiwing van koelenergie vir periodes van tyd, gewoonlik tot 12 uur, wat gebruik word wanneer dampkompressie te duur of ondoeltreffend is om te bedryf, veral wanneer dit 100F buite temperature, kompressors en kondensators is, word die beste afgeskakel.
Die DXTS-eenheid is óf inline beskikbaar óf die aanvullende laaimetodes is van toepassing. Die hierbo vermelde aanvullende laai metode bied 'n keuse uit twee koelmiddelmengsels in kaskadekommunikasie met mekaar gelaai deur 'n eksterne verkoelingskring. Die inline DXTS-eenheid word deur sy eie verkoelingseenheid gehef.
Die dampkompressie en kondenserende waaiers loop gedurende die bergingstydperk, wat gewoonlik in die nag of gedurende ander koeler periodes voorkom. Die DXTS-module word gehef deur die DXVC-dampkompressiestelsel wanneer en wanneer dit benodig word.
Die DXTS vrieskas module; 1 m3 bied ongeveer 10kw @ -30C vir 12 uur of 14kw vir 8 uur se verkoeling vraag. Die buitekant aluminium raamwerk is ontwerp vir stapeling as vloeroppervlakte premium versus buite-installasies is wat ander voordele bied, soos 'n byvoeging op DXFC-lugverkoelde kondensor wat gebruik kan word om koelopberging te verskaf.
Die eenheid pas aan by die suig- en vloeistofleiding van die bestaande koelrak. Die insluiting van 'n omgekeerde "P" lokval onderweg deur die kompressors verseker 'n ononderbroke terugkeer van dampe na die battery tydens die DXFC-siklus. Die batteryselle word gelaai deur snags beurtkrag of deur 'n eksterne waterval-ammoniak- of HFO-verkoelingseenheid, afhangende van hoe groen iemand is.
Een reaksie op "Verkoeling op aanvraag - hulpopsie vir termiese opberging"
21, Januarie 2015 by 11: 52 am
het bygevoeg dat die Hulp DX hitte stoor eenheid optree soos 'n waterval condensor behalwe dat dit kom met koel stoor.