Nuus - Waterbehandelingstelsel vir koeltoring
Vir nywerheidsondernemings wat 'n koeltoring vir sy aanleg gebruik, is een of ander soort koeltoringwaterbehandelingstelsel nodig om 'n doeltreffende proses en langer lewensduur van toerusting te verseker. As koeltoringwater nie behandel word nie, kan organiese groei, bevuiling, afskilfering en korrosie die produktiwiteit van die plant verminder, die stilstand van die plant veroorsaak en duur toerusting vervang.
'N Koeltoringwaterbehandelingstelsel is 'n rangskikking van tegnologieë wat skadelike onsuiwerhede uit u koeltoringwater, sirkulasiewater en / of afblaas verwyder. Die spesifieke konfigurasie van u stelsel hang van verskeie dinge af, insluitend:
•die tipe koeltoring (oop sirkuleer, eenmalige of geslote lus)
•kwaliteit van die voerwater
•vervaardigingsaanbevole kwaliteitsvereistes vir die koeltoring en toerusting
•chemie / samestelling van die bloedsomloopwater
•regulatoriese vereistes vir ontslag
•of afblaas behandel sal word vir hergebruik in die koeltoring
•siklus van konsentrasie
Soos hierbo genoem, hang die presiese komponente van 'n koeltoringwaterbehandelingstelsel af van die kwaliteit van voedingswater en die chemie van sirkulasiewater in verhouding tot die kwaliteit van die water wat benodig word vir die spesifieke koeltoring en verwante toerusting. (volgens die aanbevelings van die vervaardiger), maar oor die algemeen bevat 'n basiese koelbehandelingstelsel die volgende:
•filtrasie en / of ultrafiltrasie
•ioonuitruiling / versagting
Afhangend van die onsuiwerhede wat in die water voorkom, kan enige kombinasie van hierdie behandelings die beste by die fasiliteit pas en die behandelingsisteem vorm, daarom is dit belangrik om met die spesialis vir waterbehandeling te konsulteer om te verseker dat die regte stelsel vir die spesifieke toring oorweeg word. Afhangend van die behoeftes van die koeltoring en die proses, is hierdie standaardkomponente gewoonlik voldoende. As die toring egter 'n stelsel benodig wat 'n bietjie meer aanpas, kan daar sekere funksies of tegnologieë wees wat u moet byvoeg.
'N Waterbehandelingstelsel vir koeltoring kan bestaan ​​uit die tegnologieë wat nodig is om die vlak van:
•alkaliniteit: sal potensiaal van kalsiumkarbonaatskaal bepaal
•chloriede: kan bytend wees vir metale; verskillende vlakke sal geduld word op grond van materiale van koeltoring en toerusting
•hardheid: dra by tot skaal in die koeltoring en op hitteruilers
•yster: wanneer dit met fosfaat gekombineer word, kan yster toerusting besoedel
•organiese materiaal: bevorder die groei van mikro-organismes, wat kan lei tot besoedeling, korrosie en ander probleme met die stelsel
•silika: bekend daarvoor dat dit harde skaalafsettings veroorsaak 硬 水垢
•sulfate: kan soos met chloriede uiters korrosief vir metale wees
•totale opgeloste vaste stowwe (TDS): dra by tot skaal, skuim en / of korrosie
•totale hang vaste stowwe (TSS): onopgeloste besoedelingstowwe wat skaal, biofilms en / of korrosie kan veroorsaak
Spesifieke behandelingsprosesse wissel afhangende van die vereistes van die koeltoring en die kwaliteit / chemie van die voer- en sirkulasiewater, maar 'n tipiese koeltoringwaterbehandelingstelsel bevat gewoonlik die volgende stappe:
Koeltoring make-up waterinname
Grimeringswater, of die water wat die ontlading en die verdampte water en die water uit die koeltoring vervang, word eers uit die bron gehaal, dit kan rou water, stadswater, stadsbehandelde afvalwater, afvalwater herwin, putwater of enige ander ander oppervlakwaterbron.
Afhangend van die kwaliteit van hierdie water, is u moontlik hier nodig. As 'n waterbehandelingstelsel nodig is by hierdie deel van die koeltoringwaterproses, is dit gewoonlik tegnologie wat hardheid en silika verwyder of die PH stabiliseer en verstel.
Op hierdie stadium van die proses optimaliseer die korrekte behandeling die verdampingssiklusse van die toring en verminder die waterbloedingsnelheid om verder te dreineer as wat slegs met chemikalieë gedoen kan word.
Filtrasie en ultra-filtrasie
Die volgende stap is om die koeltoringwater gewoonlik deur 'n soort filter te laat loop om suspende deeltjies soos sediment, troebelheid en sekere soorte organiese materiaal te verwyder. Dit is dikwels handig om dit vroeg in die proses te doen, aangesien die verwydering van gesuspendeerde vaste stowwe stroomop kan help om membrane en ioonuitwisselingshars teen besoedeling later in die voorbehandelingsproses te beskerm. Afhangende van die tipe filter wat gebruik word, kan gesuspendeerde deeltjies tot onder een mikron verwyder word.
Ionewisseling / versagting van water
As daar 'n hoë hardheid in die bron / make-upwater is, kan die hardheid verwyder word. In plaas van kalk kan 'n versagtende hars gebruik word; 'n sterk suur katioon-uitruilproses, waardeur hars met 'n natriumioon gelaai word, en as die hardheid deurkom, het dit 'n hoër affiniteit vir kalsium, magnesium en yster, sodat dit die molekule sal gryp en die natriummolekule in die water vrystel. Hierdie besoedeling, indien teenwoordig, kan anders kalkafsettings en roes veroorsaak.
Op hierdie stadium van die proses is daar gewoonlik die gebruik van chemikalieë, soos:
•korrosie-inhibeerders (bv. bikarbonate) om suurheid te neutraliseer en metaalbestanddele te beskerm
•alge- en biosied (bv. broom) om die groei van mikrobes en biofilms te verminder
•skaalremmers (bv. fosforsuur) om te voorkom dat kontaminante skaalafsettings vorm
Deeglike behandeling voor hierdie stadium kan help om die hoeveelheid chemikalieë wat nodig is om water te behandel op hierdie stadium van die proses te verminder, wat ideaal is aangesien baie chemiese behandelings duur kan wees.
As die koeltoringwater deur die hele stelsel gaan sirkuleer, kan 'n systroomfiltrasie-eenheid nuttig wees om enige besoedelde besoedelingstowwe wat deur drifbesoedeling, lek, ens. Binnegedring is, te verwyder. 'N Goeie vuistreël is dat, indien die koeltoringwaterbehandelingstelsel benodig systromingfiltrering, ongeveer 10% van die sirkulerende water sal deursyfer. Dit bestaan ​​gewoonlik uit 'n multimedia-filtreereenheid van goeie gehalte.
Die laaste deel van die behandeling wat nodig is vir die afkoeling van toringwater is die afblaas of bloeding van die toring.
Afhangend van hoeveel water die verkoelingsaanleg moet sirkuleer vir behoorlike verkoelingskapasiteit, sal plante kies om die water te herwin en te herwin deur middel van een of ander nabehandeling in die vorm van omgekeerde osmose of ioonuitruiling, veral op plekke waar skaars water kan wees. Hierdeur kan vloeibare en vaste afval gekonsentreer en verwyder word terwyl behandelde water na die toring teruggebring en hergebruik kan word.
As die water van die afblaaswater moet afvoer, moet enige afvoer wat die stelsel skep aan alle regulatoriese vereistes voldoen. In sekere gebiede waar daar skaars water is, kan daar groot rioolverbindingsfooie wees, en demineraliseringstelsels kan hier 'n koste-effektiewe oplossing wees, aangesien dit die koste om aan water- en rioollyne te koppel, kan verminder. Ook moet die afvoer van die koeltoringbloeding aan die plaaslike munisipale afvoerregulasies voldoen as die afvalwater na die omgewing teruggebring word of as 'n openbare behandeling behandel word.
Industriële koeltorings is groot verbruikers van water. Met waterskaarste in sekere wêrelddele, is effektiewe waterbehandeling wat verhoogde hergebruik van water moontlik maak, en dit beïnvloed wanneer en waar om koeltorings te gebruik. Daarbenewens sal streng federale, staats- en munisipale waterafvoervereistes meer innoverende metodes motiveer wat verband hou met die behandeling van koeltoringwater.
Die geslote lus-verkoelingstelsels wat die waterinvloei met meer as 90,0% verminder, vergeleke met die bestaande verkoelingstelsels by chemiese nywerhede en termiese kragsentrales. Dit lei dus tot 'n toenemende vraag na geslote stroombaanstelsels vir verkoelingprosesse wêreldwyd.