Trappe na die solder: waarvoor om op te let - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Trappe na die solder: waarvoor om op te let
DIN EN 14975 is van toepassing op die konstruksie van soldertrappe en sedert 2018 die aanvullende standaard DIN 31983. Laasgenoemde handel oor die installering van 'n trap na die solder in plafonne van groot dikte. Hiervoor sal jy bykomende vlakke aan die bokant nodig hê. Die standaard geld ook vir soldertrappe wat 'n loonvrag van meer as 150 kilogram het. As u die konstruksie van 'n trap na die solder opdrag gee, moet u, benewens die grootte van die plafonopening, altyd die plafondikte en die vrye hoogte van die kamer spesifiseer. Jy benodig ook 'n reling volgens die bouregulasies. 'n Handreling word slegs in DIN aanbeveel, maar nie voorgeskryf nie. Nietemin moet jy 'n leuning in plek sit vir jou beskerming.
Watter tipe trappe is daar?
Jy kan kies uit verskillende tipes trappe om toegang tot jou solder te kry. Wat hulle almal gemeen het, is dat hulle saam met 'n luik in die plafon geïntegreer is. Verskille kan gewoonlik gevind word in die opening van die trappe. Jy kan óf die ruimtebesparende trap uitvou óf dit saamdruk. Die vering vir jou trappe is altyd bo-aan die luik. Die trappe word in drie verdere kategorieë verdeel: voutrappe, skêrtrappe en teleskopiese trappe. Afhangende van die konstruksie en materiaal, het hulle elkeen hul voor- en nadele.
Meestal van hout gemaak
Kan individueel verkort word
Minder steil helling
benodig baie spasie
benodig min stoorplek
benodig min spasie om
swaar aangesien dit van metaal gemaak is
neem baie min spasie op
baie maklik om daar uit te kom
net vir af en toe
Geskik vir gebruik
Gewoonlik maak jy die soldertrappe met die hand oop. As jy iets meer modern wil hê, is daar nou ook trappe vir die solder wat elektries oopgemaak kan word. Hierdie tipe trap is net geskik as jy dikwels solder toe moet gaan of as ouer mense die trappe wil oopmaak.
Watter isolasie is nodig?
Die soldertrappe is 'n swak punt vir die energiewaardes van jou huis. Dit is dus belangrik dat jy die soldertrappe korrek isoleer om die beste moontlike hitte-oordragkoëffisiënt of U-waarde te bereik. Sedert 2014 het die Energiebesparing Ordonnansie (EnEV) 'n U-waarde van 0,24 vir die hele vloerplafon bepaal. Soldertrappe oorskry egter hierdie waarde. 'n Goed geïsoleerde trap en luik het 'n U-waarde van 0,7 tot 0,8 - dit is byvoorbeeld die geval met volledige stelle. Om aan die spesifikasies te voldoen, moet u vir die verskil vergoed met die oorblywende termiese isolasie. As die ruimtebesparende trap onvoldoende geïsoleer is, sal dit die U-waarde van jou hele huis vererger tot tot 3,0. Wanneer jy koop, let daarop dat die vervaardiger se U-waarde inligting dikwels net die klep of luiarea insluit en nie ook die voerkas, die lasse en die volledige struktuur nie.
'n Skêrtrap is brandvertragend en neem baie min spasie op wanneer dit verleng word. Een nadeel is egter hul gewig.
Wat kos 'n solder trap?
Die prys van 'n trap na die solder hang af van verskeie faktore soos materiaal, konstruksie en U-waarde. Jy kan die goedkoopste modelle vanaf 60 euro in spesialiswinkels kry. Maar jy kry gewoonlik net die trappe sonder luik, bykomstighede en isolasie. Installeer dit slegs as toegang tot volledig geïsoleerde solders.
Vanaf ongeveer 100 euro kan jy stelle kry met 'n voerboks wat geïsoleer is. Die prys styg hoe beter die U-waarde is. As die hitte-oordragkoëffisiënt onder 1,0 is, is die trappe duurder. Trappe vir 200 tot 400 euro bereik 'n U-waarde van 0,7 wanneer dit behoorlik geïnstalleer word.
Die goedkoop modelle is meestal gemaak van ligte metaal en vinnig gegroeide sagtehout soos denne of spar. Hulle het dikwels 'n maksimum laaivermoë van 150 kilogram. Hulle is veral geskik vir af en toe gebruik. As jy gereeld die soldertrappe gebruik, is 'n model van hoër kwaliteit materiale wat duursaam is 'n goeie keuse. Hiervoor betaal jy tussen 400 en 1.600 euro. As jy 'n spasiebesparende trap met 'n elektriese aandrywer wil hê, styg die koste tot 2.000 euro. Daarbenewens is daar die koste vir die installasie.
Wie bou solder trappe?
Ervare doen-dit-self-mense kan soldertrappe in hul eie hande installeer. U moet egter absoluut aan die statutêre regulasies en standaarde voldoen. Vir die installasie benodig u 'n bouowerheidgoedkeuring, waarvoor u - afhangend van die federale staat - aan vereistes moet voldoen. Dit geld in elk geval vir jou dat die trapbreedte in geslote woonstelle minstens 80 sentimeter moet wees. 'n Traphandreling is ook verpligtend. As die trappe breër as 125 sentimeter is, sal jy leunings aan albei kante nodig hê. Hulle moet ten minste 90 sentimeter hoog wees. Maak seker dat die traphoogte 'n maksimum van 19 sentimeter is en dat die trappe minstens 26 sentimeter diep is.
Bou van kennis om trappe te bereken: 'n oorsig van die belangrikste formules As jy 'n trap wil bereken, moet jy die traphoogte, die gradiëntverhouding en nog baie meer in ag neem. Ons verduidelik die formules vir die berekening van trappe.
Jy is aan die veilige kant as jy die installasie deur 'n spesialismaatskappy laat doen. Om dit te doen, kontak 'n skrynwerker of skrynwerker wat professioneel die soldertrappe sal installeer of 'n ou trap sal vervang. In sommige hardewarewinkels het jy die opsie om 'n soldertrap te laat installeer teen 'n ekstra koste. Om dit te doen, benodig jy egter 'n monteeroppervlak.