Fotovoltaïese installasie - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Fotovoltaïese installasie
Die installering van 'n fotovoltaïese stelsel - wat om te doen?
Sonkragstelsel installasie © Marina Lohrbach, voorraad.adobe.com Sodra die sonkrag in die huis of openbare kragnetwerk invloei, is die meeste van die werk reeds gedoen. Voor die vryslag is daar egter 'n plig, naamlik die behoorlike installering van alle stelselkomponente. Die eenvoudigste, maar gewoonlik meer koste-intensiewe manier is om 'n bekwame vakman opdrag te gee met die volledige beplanning en installasie. Vir hierdie professionele groep het die term "Solarteur " homself op die mark gevestig, 'n pakkende kort vorm vir die "Solar Installer ".
As jy self die montering wil doen, verg dit baie spesialiskennis en handvaardighede. Veral die werk aan die dak en die aansluiting van die kraglyne hou 'n potensiële gevaar in wat nie onderskat moet word nie, wat jy moet vermy as jy twyfel. Daarbenewens moet in gedagte gehou word dat 'n foutiewe installasie nie noodwendig tot skade lei nie, maar 'n beperkte doeltreffendheid van die stelsel sal betreurenswaardig wees gegewe die hoë beleggingskoste. Meeste van die tyd sal dit 'n arbeidsverdeling tot gevolg hê waarin die eenvoudiger werk deur jouself gedoen word - met die ooreenstemmende besparing in sonkragtegnikuskoste.
Sonnestelsel: Laat 'n ervare spesialis die werk doen
Installasiestappe van 'n fotovoltaïese stelsel
Voor die installasie is daar eers oorwegings oor die ligging van die sonkragopwekker, dit wil sê die geheel van die sonkragmodules. As 'n reël sal dit die dak wees, aangesien die risiko van skadu hier gewoonlik minder is as naby die grond en die area ook groot genoeg is. 'n Gevelsamestelling of 'n plek in die tuin of in die veld is ook moontlik, maar hierdie areas is gewoonlik meer sinvol om te gebruik.
Sonkragstelsel op die huisdak: let op statika
Die dak moet in 'n goeie en stabiele toestand wees. Indien daar twyfel bestaan ​​oor die dravermoë of die boumateriaal, is 'n vorige opknapping raadsaam, wat selfs onder sekere omstandighede gesubsidieer kan word. Lees asseblief ons inligting oor befondsingsgeleenthede. Eers is dit die beurt van die onderbou. Die monteerstelsel, wat later die individuele sonkragmodules insluit, word met dakhake of ander komponente geheg. Dan word die sonkragmodules aan mekaar gekoppel, ingesit en vasgemaak. Die verbinding word gewoonlik gemaak met 'n eenvoudige inpropstelsel of elektriese bedrading. Dan is dit die beurt van die bekabeling om geïnstalleer te word en die toegang tot die binnekant van die huis.
Dakhake ondersteun die konstruksie Wenk: Maak seker dat die werk presies uitgevoer word. Beide die stelsel en die dak of die kanale is ideaal vir dekades aan die weer blootgestel. Lekkende of onbehoorlik uitgevoer installasies kan selfs jare later onaangename gevolge hê. tot 30% red
Van die son in die sok
Binne die huis moet die lyne wat van die dak na die kragtoevoereenheid (NEG) kom, voortgesit word. As dit 'n stelsel met 'n aparte kragopwekkerverbindingsboks (GAK) is, moet dit aan die sonkragopwekker gekoppel word en aan die NEG gekoppel word. Die GAK word naby die sonkragmodules geïnstalleer en bondel verskeie lyne wat na die NEG voortgesit word. Dit word selde in meer moderne stelsels gevind. Let daarop dat die gelykstroom slegs in die omskakelaar na roosterversoenbare wisselstroom omgeskakel word, wat gewoonlik in die NEG ingebou is. Ooreenstemmende gelykstroomlyne moet dus gelê word.
Laastens moet die NEG aan die inkomende GS-kragkabels gekoppel word. Aan die ander kant, waarop die wisselstroom uitgevoer word, is die veilige verbinding met die meter(s) nou nodig.
Die krag is aan
Afhangende van of die opgewekte elektrisiteit verbruik of in die openbare netwerk ingevoer gaan word, sal 'n bykomende meter dalk geïnstalleer moet word om die totale hoeveelheid elektrisiteit wat opgewek word te meet. Lees asseblief ons inligting oor die tegnologie van die fotovoltaïese stelsel. Laastens word die meterlesings en die tegniese data van die FV-stelsel nagegaan en skriftelik aangeteken. Die stelsel kan nou in werking tree. Hierdie laaste stappe op pad na jou eie elektrisiteit moet deur 'n spesialis uitgevoer word.
Dit is ook raadsaam om 'n opvolgafspraak met die installeerder te reël, wat 'n paar weke na ingebruikneming geskeduleer word. Op hierdie manier kan die stelsel geoptimaliseer word op grond van die eerste empiriese waardes. Daarbenewens moet die operateur gewoonlik 'n paar nuwe vrae vra sodra die stelsel in die huis werksaam is. So 'n eerste onderhoudsdatum kan ook by die voorbereiding van die aanbod ingesluit word.
Wenk: Die teenwoordigheid van 'n installeerder en/of elektrisiën het die voordeel dat hy die funksionaliteit en enige nodige werking van die stelsel aan jou kan verduidelik. Gebruik hierdie inleiding om foutbronne vinniger te isoleer en te lokaliseer in die geval van enige bedryfsontwrigting.
Fotovoltaïese tegnologie is volwasse en, nie die minste vanweë die wydverspreide gebruik daarvan, het geleidelik verder ontwikkel in terme van veiligheid. Aangesien die stelsels gewoonlik baie min instandhouding het, sal herstelmaatreëls relatief skaars bly. Nietemin word hitte en elektrisiteit hanteer. Dit beteken dat die sekerings, die bedrading en die sonkragopwekker self met gereelde tussenposes nagegaan moet word.
Fotovoltaïese: Gereelde instandhouding maak sin
Daarbenewens verskaf die prestasiewaardes wat tydens ingebruikneming aangeteken is, in vergelyking met huidige metings, inligting oor waar moontlike foutbronne in die stelsel is. GS-kraglyne kan ook 'n risiko inhou as daar 'n brand is. Hulle is lewendig en kan, in die geval van 'n brand, tot elektriese skok lei nie net vir die reddingswerkers nie. 'n Etiketteringvereiste vir geïnstalleerde FV-stelsels is reeds herhaaldelik bespreek.