Bekendstelling van die vloeistofdrukversterker met 'n lae hysbak, LPA® vir kompressorkoeling, vir laer (CR) kompressieverhoudings, vir verhoogde doeltreffendheid en gemoedsrus. Boonop het die nuut uitgevinde DX ThermOstore © 'n paar unieke eienskappe.
Model 809-DS (Dual Stage), nuut ontwikkel en in produksie, is 'n pomp/motorkombinasie wat ontwerp is om die hele hitte van die motor buite te versprei en nie in die koelmiddel of natuurlike vloeistof nie. Die pomp is klein en kompak en kan in sywaartse dele van die gasheerstelsel pas of onderstebo omgeskakel word as die ruimte baie hoog is. Die verbindings- of verbindingsbuis kan anders gekonfigureer word. Die pompuitlaat kan byvoorbeeld afwaarts verkies word, of die uitlaat horisontaal links, ens. vloeistowwe wat wissel van -809 ° C / -8F ° tot 17 ° C / 30F °. Die eerste fase het 'n lae NPSH van 12 ″ of minder. Stelselafwykings, soos tydens ingebruikneming, veroorsaak dikwels 'n onreëlmatige opstelling van kompressors en of kondensatorwaaiers wat ons NPSH -aanbeveling, veral tydens die ingebruiknemingsfase, negatief sal beïnvloed. Ek sou aanbeveel dat hierdie pomp af bly totdat die ontvanger van die gastenkoeler stabiel is en eers die ontwerpstemperatuur bereik het. Die tweede dag is altyd die beste om die pompreeks in werking te stel en koeler temperature te lewer. Die drukverhoging van die 820-DS is dubbel dié van 'n enkelfase-eenheid, 38 voet 60 Hz. Die bygevoegde kragverbruik is minimaal deur die toevoeging van sentrifugale en kinetiese energie op die tweede waaier om die vloeistof na die tweede fase en na die koeler toe te beweeg. Die ontwerpdruk word standaard met PS 50 bar toegeken, maar dit is op 80 bar gesertifiseer met K65 -buise of vlekvrye pype. Spesiale modelle tot 125 bar LPA -pompe is beskikbaar as daar 'n produksievereiste daarvoor is. Die 809-DS-050-STD-B voldoen aan alle kriteria vir kompressorkoeling en ander toepassings wat vloeistofverspreiding vereis vir lang en hoë vloeistoflyne. Die 809-DS het 'n lae snelheid van 0.5 tot 5 GPM en 'n maksimum kop van 38/40 voet by 60 Hz. Die pomp is besig om self af te laai, so as die vloeistofuitlaatvloeistof teruggesmoor word, soos met 'n handuitbreidingsklep of EEV om die vloei te verminder, sal dit die pompkrag verminder. Omvormers kan gebruik word om frekwensies te verhoog, verkieslik nie laer nie. Ons beveel 50 tot 65Hz aan vir gewone laste. Hierdie modelle is 3ph 208-230/460V/60hz en 3ph 380-460V/50hz. 'N Nuwe metode en konsep wat ek in die VSA en in Europa ontwikkel en gepatenteer het, is 'n kombinasie van DX -vrye koeling en DX -vrye verwarming. 'N Kompressor word slegs gebruik as die omringende omgewing dit toelaat teenoor die binnentemperatuur, en dit kan 'n datasentrum wees. Tradisionele lugversorgingstelsels kan omgeskakel word na gratis verkoeling wanneer die buitentemperatuur 5 tot 7 grade is. koeler as binnentemperature. 'n Doeltreffender metode kan gebruik word om die kondensorhitte van ys oor te dra na die DX verwarming ThermOstore vir hitte wat nodig is gedurende die aand of ondervloerse verhitting / warmwater stort, ens. Gedurende die dag wanneer die buitentemperatuur opwarm, sorg die verkoeling van ThermOstore vir verkoeling terwyl die kompressor so lank as wat nodig is, bly. Patent uitgevind deur BECKER 2019. Ons verwelkom alle belangstellende vennote om aan hierdie nuwe avontuur deel te neem. Ons beste keuse vir die PCM vir die verkoeling van ThermOstore is verfynde beet. Heeltemal organies. Die keuse van drie vloeistowwe, my persoonlike keuse is 'n propaankompressor wat die ThermOstors gelyktydig afkoel en verhit. ThermOstores is modulêr in grootte en kan saamgesnoer word vir meer verkoelingskapasiteit. Enige kommentaar word waardeer.
Een reaksie op "LPA®-809-DS-050/080-STD-B"
Augustus 1, 2021 by 4: 26 pm
Verbindings kan óf ACR Standard Copper Tubing óf K65 wees. Roesvrye staal verbindings is beskikbaar, alhoewel hoër pryse vir die verskaffing van vlekvrye staal en gelaste verbindings.
Hierdie pompe is geskik vir sekere Turborcor -kompressormotorkoeling. Kontak ons ​​vir meer inligting.