Messelwerk analise met vog - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Messelwerk analise met vog
Messelwerk-analise in vog: prosedure en prosedure
Enigiemand wat klam mure in 'n residensiële of kommersiële gebou ontdek, moet optree. Omdat vog in die messelwerk op lang termyn toeneem Skade aan die boumateriaal lei, 'n merkbare Toename in energie- en verhittingskoste oorsake en om gesondheidsprobleme leidrade. So as dit muf ruik ten spyte van gereelde ventilasie, kamers klam is, donker kolle of vorm ontdek word, verkrummelende gips of soutbloeisels op die muur sigbaar word, is dit tyd om op te tree. 'n Messelwerkontleding bring duidelikheid oor waar die vog vandaan kom en hoe die toepaslike opknappingsmaatreëls daarby aangepas kan word.
Keldermuurvogmeting © Vereniging van Privaatbouers
Waar kom die vog vandaan?
Daar is baie verskillende maniere waarop vog mure binnedring. Twee terme is hier op die voorgrond:
onderdrukkende nattigheid en
Oorsake van vogpenetrasie deur die kelder Eksterne oorsake van vogpenetrasie Vogskade: interne redes
Daardie Water vloei onder druk in die muur in, gebeur wanneer groot hoeveelhede water in die grond ophoop. Dit kan die geval wees met sypelende oppervlakwater, nabygeleë waterliggame, hoë grondwater of, in seldsame gevalle, 'n pyp wat gebars het.
Dring aan Natheid van die kant af of styg van onder af in 'n steenwerk, dit is waarvoor hy is Kapillêre effek verantwoordelik. Die messelwerk suig op soos 'n spons vol water want ingeboude versperrings (Vertikale slot of horisontale slot) is defektief.
BELANGRIK: Sedert die middel van die 20ste. In die vroeë 20ste eeu, veral in gebiede in kontak met die grond, is geboue spesiaal verseël met 'n vertikale versperring of 'n horisontale versperring.
Horisontale versperring: Die penetrasie van vog van onder word verhoed.
Vertikale slot: Vog wat van die kant af indring, word behou.
Ook die Kondensasie vog kom nou meer gereeld voor. Moderne saamgestelde isolasiestelsels en baie lugdigte vensters kan beteken dat die bestaande lug nie die gevolglike waterdamp kan berg nie. Die oortollige water kondenseer op mure of vensters.
Om uit te vind watter maatreëls help teen die vog wat in die messelwerk ontwikkel het, is dit sinvol om 'n messelwerkontleding uit te voer. Verskeie metodes is hiervoor beskikbaar.
Metodes om vog te meet
Daar is goed ontwikkelde toestelle vir indirekte meting waarmee 'n aanvanklike definisie van die vogarea gemaak kan word. Om 'n volledige diagnose te kry, is die tweede stap beslis een direk of 'n laboratoriumanalise Ondersoekprosedure by.
Voorbeelde van indirekte meetmetodes
Weerstand vog meting
In die elektroniese vogmeting twee meetsensors word in die komponent geplaas wat getoets moet word. Elektrisiteit word met die twee elektrodes deur die boustof gestuur. Droë boumateriaal gelei elektrisiteit swak, die weerstand is hoog, die gemete waarde wat gewys word, is laag. As die voginhoud toeneem, neem die geleidingsvermoë ook toe omdat die water die elektrisiteit goed gelei. Die vertoonde gemete waarde is dan hoog. Met langer elektrodes kan die vog in dieper komponentlae ook met hierdie metode gemeet word.
Vogmeting © Verband Privateer Bauherren e.V.
Soos elektriese weerstand, so is dit Diëlektriese konstante 'n eienskap waarvan die waarde verander wanneer die boumateriaal vog absorbeer. Hoe meer vogtig die boumateriaal is, hoe groter is die diëlektriese konstante. Op hierdie kapasitiewe humiditeitmeting die meting vind plaas via 'n elektriese veld, wat gegenereer word deur 'n toestel met 'n meetbeugel of meetkop. Die elektriese veld stoor energie, hierdie bergingskapasiteit is die bestaande kapasiteit. Die kapasiteit is hoër met klam boumateriaal. Die vertoonde diëlektriese konstante is dan tussen 1 (lug) en 80 (water).
Mikrogolf meet tegnologie
Die metings met behulp van Mikrogolwe is diëlektriese proses. Die diëlektriese eienskappe van water met sy polêre molekules word gebruik. By die hoë frekwensies van die mikrogolwe is die ioniese geleidingsvermoë weglaatbaar as gevolg van die soute wat in die boumateriaal vervat is. Verskillende penetrasiedieptes in die vorm van 'n roostermeting kan met verskillende meetkoppe uitgevoer word. Die verskillend Tipes humiditeit (bv. B. Kondensaatvog, stygende vog, lekskade) met hul kenmerkende vorme van voorkoms word geïdentifiseer met die Mikrogolf tegnologie identifiseerbaar.
Termografie met infrarooi tegnologie
Die temperatuurmetings van termografie kan termiese brûe opspoor. Die termiese brug skep vog in die vorm van kondensaat op die oppervlak van die messelwerk. Met 'n Infrarooi kamera die termiese straling word aangeteken en gekombineer om 'n termiese beeld van die ondersoek area te vorm. Die termogram wys duidelik op watter punte hitte wegvloei. Dit is ook die geval wanneer die temperatuur op die binnewandoppervlak onder die doupunt val.
Voorbeelde van direkte metingsmetodes
INLIGTING: In 'n laboratoriumanalise vir geboudiagnose word die voggedrag, die inhoud van messelbeskadigende soute, die eienskappe van die boumateriaal en bestaande besoedelende stowwe ook bepaal.
In die Darr metode die vog van 'n boumateriaalmonster word bepaal. Op hierdie gravimetriese vogmeting 'n monster moet uit die messelwerk op die terrein geneem word en dan in die laboratorium ontleed word. Eers word die monster geweeg en dan in die oond gedroog. Die waterinhoud in die boumateriaal kan bepaal word deur weer te weeg. Met die Darr metode die parameters versadigingsvog, higroskopiese ewewigsvog en die mate van vogpenetrasie kan bepaal word. Boonop kan 'n vogbalans opgestel word, wat belangrik is vir die herstelmetode wat gekies kan word. die Darr metode is besonder akkuraat en baie insiggewend vir professionele persone.
BELANGRIK: Wanneer die soute in die muurkonstruksiemateriaal - sulfate, chloriede en nitrate - humiditeit bind higroskopiese humiditeit.
Ook die CM eksamen is 'n indirekte meetmetode vir vogbepaling. Dit hoef nie in die laboratorium gedoen te word nie. 'n Monster van 10-50 gram word uit die messelwerk geneem om ondersoek te word en in 'n mortier fyngedruk. Die monster, wat van gruis en gruis skoongemaak is, word saam met staalballetjies en 'n ampul kalsiumkarbied in 'n drukbottel geplaas. Deur die staalballetjies in die CM-houer kragtig te skud, word die ampul vergruis en die vrygestelde kalsiumkarbied reageer met die water in die monster. Die relatiewe waterinhoud kan gelees word uit die resulterende druk en die hoeveelheid monster.
Implementering van regstellende maatreëls
Watter herstelmaatreëls nodig en nuttig is wanneer daar vog in die messelwerk is, hang af van die tipe vog wat gediagnoseer is. Die klassieke, vernietigende metodes met veral monsterneming en laboratoriumtoetsing is tydrowend en moet deur spesialiste uitgevoer word. In kombinasie met nie-vernietigende toetse op die terrein word 'n duidelike prentjie van die vogsituasie geskep. Aangesien vogmeting van groot belang is in boudiagnostiek, word die metodes en toestelle voortdurend verder ontwikkel. En skep dus 'n basis vir individuele en ideaal geskikte opknappingsmaatreëls.