Die AFCI, boogfoutstroomonderbreker, AFCI, is 'n elektriese komponent wat ontwerp is om te beskerm teen brande wat veroorsaak word deur opstygingsfoute in die huis se elektriese bedrading.
AFCI: Die probleem oplos
Meer as 40.000 brande word toegeskryf aan foutiewe elektriese bedrading . Een van die vernaamste oorsake van vuur is die opstootfoute, wat hoë temperature veroorsaak wat brandstof op verskillende materiale soos hout, papier en vloer materiaal kan dryf.
Hierdie tipe probleem kom hoofsaaklik voor in beskadigde of gebrekkige drade. Gebrekkige drade kan veroorsaak word deur prentjiehangers, swak geïnstalleerde afsetpunte, of dikte van draadisolasie.
Breekers geïnstalleer deur die jare alleen beskerm teen oorlading en kortsluiting; verlaat stelsel onbeskermde deur stralingstoestande wat wisselvallige stroomvloei veroorsaak. 'N AFCI werk slegs vir selektiewe insidente, sodat normale boë nie veroorsaak dat dit reis nie. Arc fault circuit interrupter gebruik unieke stroom sensing circuit om te herken tussen normale en ongewenste boog toestande. As 'n ongunstige boogtoestand opgespoor word, stoot die beheerskakelaar in die boogfoutkringbaan uit en skakel die elektriese stroom af wat die potensiaal van 'n brand verminder.
Die AFCI moet nie tydens normale boëtoestande misluk nie, wat kan voorkom as 'n skakelaar oopgemaak word of 'n prop uit 'n houer getrek word.
Hulle is ontwerp in konvensionele stroombrekers wat tradisionele oorbelasting en kortsluitbeskerming kombineer met boogfoutbeskerming. AFCI stroomafbrekers het 'n soortgelyke voorkoms op 'n grondfout-stroombaanonderbreking, met 'n toetsknoppie. Sommige ontwerpe kombineer GFCI en AFCI beskerming.
Arc foutstroombreker sal nie die moontlikheid van opstootfoute uitskakel nie, maar hulle sal die risiko van voorkoms verminder.
Soms kan die aanvanklike boog ontsteking veroorsaak voor opsporing en stroombaanonderbreking deur die AFCI.
Die AFCI sal ook die stelsel beskerm teen oorlading en sal ook beperkte beskerming bied vir kragkoorde en verlengkoorde.
AFCI's word benodig op stroombane wat die afsetpunte in slaapkamers bevat en beperk tot nuwe konstruksie. Dit is egter 'n goeie praktyk om dit ook in bestaande wooneenhede te installeer. Ouer huise met veroudering en verslegtende bedradingstelsels kan veral baat vind by die bykomende beskerming van AFCIs. AFCIs moet ook oorweeg word wanneer 'n paneelkas bygevoeg of opgradeer word, terwyl bestaande takstroomgeleiers gebruik word.
Vanaf Januarie 2008 sal slegs die "kombinasie tipe" AFCI se vereistes voldoen aan die NEC-vereiste. Die 2008 NEC vereis die installering van kombinasie-tipe AFCI's in al 15 en 20 ampere woonkrane behalwe vir wasserye, kombuise, badkamers, motorhuise en onvoltooide kelders.
Toets 'n AFCI
Hierdie tipe brekers moet minstens een keer per maand getoets word om seker te maak dat hulle behoorlik werk. As die toestel nie reis wanneer dit getoets word nie, is die AFCI gebrekkig en moet dit vervang word.
AFCI Vs. Grondfoute
Alhoewel hulle baie verskillend lyk, bied AFCI slegs beskerming teen brande wat veroorsaak word deur opstootfoute, terwyl die aardbrekingsonderbrekers ( GFCI ) mense beskerm teen elektriese skokke.
Die GFCI kan ook teen sommige elektriese brande beskerm deur boë en ander foute op die grond te stuur, maar kan nie gevaarlike boonste foute opspoor wat brande kan veroorsaak nie.
'N Grondfout is 'n onbedoelde elektriese pad wat stroom na die grond herlei. Die Nasionale Elektriese Kode vereis GFCI- beskerming vir houers wat buite geleë is; in badkamers, motorhuise, kombuise, kruipruimtes en onvoltooide kelders; en op sekere plekke soos naby swembaddens. 'N Kombinasie AFCI en GFCI kan slegs gebruik word om die NEC-vereiste vir GFCI-beskerming te bevredig as dit spesifiek gemerk is as 'n kombinasie toestel.