D0wn en D1rty met Wiegand - Telaeris, Inc.
gepos op Junie 5, 2015 by David Carta, CEO van Telaeris
'N Paar maande gelede het ons 'n geskiedenis van waar Weigand vandaan kom en 'n "lig-op-tegniese-besonderhede" oorsig van hoe dit werk. Vir diegene wat meer ingenieurs het, het dit te wense oorgelaat. In die besonder vir my het ek onlangs op 'n lae vlak saam met een van my ingenieurs gewerk. Ons het die lyne van 'n kentekenleser dopgehou en ek kon my nie onthou wat die spesifikasie vir die polsbreedte moes wees nie. Vir die meeste mense is hierdie mate van detail te oormatig, maar aangesien diegene onder u wat vuil raak met D0 / D1 van Wiegand, hierdie pos vir u is.
Wiegand - Die eerbare toegangsbeheer koppelvlak word in hierdie pos breedvoerig uiteengesit.
Soos u in ons vorige berig kan onthou, word Wiegand deurmekaar gebruik om 'n aantal dinge te beskryf - 'n elektroniese effek, 'n toegangskaart, 'n bietjie stroom wat verband hou met 'n kaart of 'n spesifieke leser-tot-kaart-koppelvlak. Ons gaan na Wiegand verwys as die sein wat van 'n toegangsbeheerleser afkomstig is van die Data 0 (D0) - en Data 1 (D1) -lyne. Hierdie data word geïnterpreteer as 'n toegangskaartnommer deur die bitstroom te ontleed.
Die Wiegand-standaard is slegs 'n de facto-standaard, maar daar is 'n Security Industry Association (SIA) dokument "Toegangsbeheer Standaardprotokol vir die 26-bis Wiegand (tm) Reader Interface"Wat 'n ooreengekome standaard beskryf wat met alle panele van die vervaardiger moet werk. Sommige van die basiese inligting wat in hierdie dokument gevind word, word hieronder gevind.
Wanneer 'n leser met 'n Wiegand-koppelvlak aan 'n toegangspaneel gekoppel is, bevat dit gewoonlik 6 reëls met die onderstaande kleurskema, wat koppel aan die agterkant van die toegangspaneel.
D0 (groen) en D1 (wit) uitsette is amper universeel gekleurde Wiegand-lesers.
Toe Telaeris ons XPressProx-nabygeleesleser ontwikkel het om HID Prox-kaarte te lees, moes ons die data direk vanaf die RF-sein demoduleer (*). Nadat ons hierdie sein gedekodeer het, is die data oor 'n USB-verbinding geskuif, sowel as om die sein te stuur as oor standaard D0 / D1 Wiegand-lyne. Toe ons ons Agilent 54622D-oscilloskoop aan die datalyne gekoppel het en verskillende kaarte vir die leser aangebied het, is dit voorbeelde van wat ons gesien het:
26 bietjie uitset
26 uitsetbisse 10000000100000010111001011
pariteit selfs 1            pariteit vreemd 1
00000001 fasiliteit = 1
BadgeID = 741 0000001011100101
36 bietjie uitset
36 uitsetbisse 011011001011001000100101101011100101
37 bietjie uitset
37 uitsetbisse 0001001000000011111101000001011001000
Die 26-bis-kaart word u ontleed om te sien, aangesien die bitformaat byna universeel standaard is. Die 36- en 37-bis-kaarte is deel van HID se korporatiewe 1000-reeks, wat die ligging van die stukkies gereeld op vreemde en wonderlike maniere vermeng. Die veiligheid van hierdie kaarte is dikwels eenvoudig dat dit moeilik is om te weet hoe 'n bietjie stroom ontleed kan word. Hierdie bitstrome kan verskillende lengtes hê, tot 200 vir sommige Amerikaanse regeringskaarte.
As jy belangstel in wat op die RF-vlak vir HID style prox-kaarte aangaan, stuur vir my 'n e-pos.
Rand Burkey sê:
Okt 18, 2020 by 2: 30 PM
Ek voeg 'n goedkoop Ebay magnetiese deurtoegang / magnetiese deurslot by my winkel (nie vir swaar veiligheid nie, net vir tydelike gebruik). Ek gebruik 'n Uhpotte-deurtoegangsleutel van vlekvrye staal met Wiegand-vermoë vir programmeerbare sleutelknoppies. Daar is baie drade wat dwarsoor my winkel loop (wat van agter af op die klavier kom en ek sit vas en my handleiding (en al die ander wat ek aanlyn vind) wys net dat die twee drade uitkom as D0 / groen en D1 / wit .... en dit gee my geen opdrag waarheen hierdie drade gaan nie. Die klavier kan kaartjies lees en ek kan dink dat dit aan my stuurkas gekoppel is. My opsies is -Control, + Control, Push, GND, + 12v, Com, NC, NO. Ek is 'n noob en dit is my eerste ontmoeting met een van hierdie. Dit was baie pret om aan te sluit, maar ek is gereed om voort te gaan met die laaste twee drade. Enige hulp wat u kan bied, sal opreg waardeer word. Dankie en dankie vir die wonderlike artikel.
David Carta, CEO van Telaeris sê:
Okt 21, 2020 by 9: 59 AM
Hallo Rand - Ons is nie bekend met u kontroleboks nie. Oor die algemeen het toegangsbeheerpanele die Wiegand-data-poorte mooi geëtiketteer en die toegangsdata kan opgestel word vanaf toegangsbeheersagteware. Sterkte! David