LPA ® Assemblies «HY-SAVE ®
Model 925 ontwerp met 'n minimale vloeroppervlakte in gedagte, hierdie lae voet druk vergadering oor voldoende kapasiteit te lewer tussen 15 en 75 GPM en 'n maksimum hoof van 85 voete.
Model 860 Horisontale 1-5 / 8 "top uitlaat vloeibare koelmiddel ontvanger.
Vloeitempo in die omgewing van 5 om 35 GPM met 'n maksimum hoof van 50 voete.
Aansoeke sluit koelkamer, ontploffing bevriesing, supermarkte en temperatuur verspreiding sentrums.
Model 833 Spanning tipe ontvangers vloeistof druk Versterking
Model 833 Vloeitempo reeks 2 om 15 GPM Maksimum hoof 35 voete. Aansoeke sluit supermark rakke, koelkamer of ander stelsels met 'n lang vloeistof lyne of hoë vertikale hyser uit die ontvanger om die uitbreiding kleppe. Meganiese sub coolers verwyder kan word uit die verkoeling stelsel as die LPA® pomp voldoende druk sub afgekoel vloeibare al uitbreiding kleppe.
Model 809-SS-Co2 met plaat hitte-uitruiling en vloeibare ontvanger
Model LPA-809-SS-HP ontwerp om super kritiese Co2 druk kan weerstaan ​​tot 125 bar ontwikkel vir Co2 verkoeling.
1 om 4 GPM Hoof tot 40 voete (12 M) (Produk finale weergawe - Julie 2016)
'N waterval styl condensor en ontvanger aansoek vloeistof bied doeltreffende werking vir medium en lae temperatuur koel kringe vir HFC of Co2 versnitte. Koelmiddel afgelewer word by beide medium en lae temperatuur verdampers gebruik 'n kombinasie van DX gratis koel en damp kompressie om gewenste temperatuur te handhaaf.
Waterverkoelde Condenser met LPA® Pomp
Baie duisende LPA® pompe geïnstalleer is in hierdie opset dat 'n goeie aanbod van vloeistof na die thermo of elektroniese kleppe toe die conde druk toegelaat waarborg te verminder om die doeltreffendheid van die plant te verbeter.
Model 860-IND vooraansig installasie. Vloeitempo in die omgewing van 3 om 35 GPM (10 om 132 liter / min). Maksimum hoof 50 voete.
Kragverbruik .4 om .6 HP.