Lys van THTR-foute
Ongelukkig eindig die lys van foute by die THTR nie met die sluiting van die reaktor in 1989 nie ...
Bankrotskappe, slegte geluk en THTR-afbreekreekse
In uitgawes 3/87 en 3/88 van die kwartaalblad "Kultur und Umweltinformation", wat deur die Landesverband Westfalen "Die Naturfreunde" uitgegee is in 'n uitgawe van ongeveer Gestig in 1.000. Meestal op grond van die THTR-weeklikse verslae, wat die operateur "Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen" (VEW) as betaalde advertensies in die "Westfälischer Anzeiger" (WA) moes publiseer, om sodoende te voldoen aan die groot druk vir meer gedetailleerde inligting.
"The Friends of Nature" was destyds na aan die SPD. Met hierdie publikasie en die totaal van 36 bladsye kritiese beriggewing oor NRW se kernbeleid in 1987 en 1988 het ek as lid van die Friends of Nature gehoop om die grootliks kernvriendelike beleid van die SPD-staatsregering te kan beïnvloed. min. Die artikels het nie net vriendelike aandag gekry nie. - Die THTR-ongelukgeskiedenis, wat tot 1994 voortgesit is, toon duidelik dat daar in die jare van werking van hierdie reaktor skaars 'n maand sonder komplikasies oorgebly het. Selfs ná sy stilstand in 1989 het die voorvalle nie opgehou nie.
Begin van die lys - 07.09.1985
Mislukking van humiditeitsensor. Oorsaak: Die meetelektrodes van die humiditeitsensors is bedek met grafietstof.
Kraak in die kondensaatlyn. Oorsaak: vibrasie krake
Valse aanskakeling van 'n nooddieselkragopwekker. Oorsaak: nie gevind nie.
Afskakeling van die reaktor deur 'snelle prosedure' te aktiveer. Oorsaak: elektromagnetiese steuringspulse
Verlies aan krag op 'n nood diesel kragopwekker. Oorsaak: nie gevind nie.
Mislukking van 'n temperatuur meetpunt. Oorsaak: Kragonderbreking in die meetsensor.
Reaktor afskakeling met NK 45. * Oorsaak: Verkeerde klepstelpuntinstelling.
* Die NK 45 noodverkoelingsprosedure
is 'n outomaties lopende noodverkoelingsproses.
In sulke noodverkoelingsprosesse word die komponente van die reaktor aan erge termiese spanning onderwerp as gevolg van temperatuurveranderingsprosesse. Die aantal van hierdie noodverkoelingsprosedures is dus tot 'n maksimum van 45 beperk.
Die THTR 10 moes hierdie noodverkoelingsprosesse binne 12.11.1985 maande hanteer (vanaf 02.09.1986 November 11 tot XNUMX September XNUMX).
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: 'n Transformator het outomaties afgeskakel
Onvolledige terugtrekking van 7 kernstawe. Oorsaak: verhoogde teenkragte op stawe as gevolg van 'n gebrek aan ammoniaktoevoer, lae kerntemperatuur, onversmoorde koelmiddel deurset.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: verkeerde afskakeling van 'n elektriese spoor.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Vermindering van die voerwatervolume met die hand en reaksie op 'n beskermingskriterium.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Verlies aan beskerming wanneer van interne toevoer na die openbare netwerk oorgeskakel word.
Mislukking van die TL 11-ventilasiestelsel Oorsaak: Waaier: Laerskade, wanfunksionering in die snellermeganisme.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Slegte sein.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: gebrekkige elektroniese kontak.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Lekkasie met 2 smoorkleppe.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Ondervoeding van die stoomgenerator.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Spanningsval in die waaiertoevoer tydens 'n eksperiment
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Spanningsval in die waaiertoevoer tydens 'n poging.
04.05.1986/XNUMX/XNUMX: Fout in die ballaaistelsel van die THTR
Sien: In die 'Geskiedenis' - Die ongeluk -
en die 'rapporteerbare gebeurtenis' in 'INES - Lys van voorvalle' -
Begin van 'n naverkoelingsprosedure. Oorsaak: Wanfunksie van 'n elektroniese komponent.
Reaktor afskakeling met NK 45. Oorsaak: Fout tydens toetsing van 'n skakeltuig.
Die THTR het vir die eerste keer sy volle kapasiteit bereik. Die stelsel word dan vir 'n paar weke afgeskakel om nagegaan te word.
Die THTR is sedert gister nie in werking nie. Instandhoudings- en optimaliseringswerk vind plaas, waarby 500 spesialiste betrokke is.
Slegs twee dae ná 'n sewe weke lange algemene inspeksie moes die reaktor weer gesluit word. Daar was 'n konfyt in die snellerpyp. 'n Verkoelingwaaier het misluk as gevolg van 'n fout in die elektroniese beheer. Die temperatuur het vir 'n kort rukkie so vinnig gestyg dat die reaktor homself afgeskakel het.
Teen 40 persent krag is "finale verbeterings aan kontroles en regulering aangebring".
Die VEW kondig aan dat wanneer die THTR aangeskakel en afgeskakel word, die hoogs giftige anti-roesmiddel hidrasien in die lip kom. Die konsentrasie is glo 0,1 milligram per liter.
Inwoners in die onmiddellike omgewing van die THTR kla weer oor laagliggende straaljagters van die Bundeswehr. Vir agt jaar was daar tot 80 benaderings per dag in sonnige weer.
Die THTR is sedert 2 Maart afgeskakel.
Opvangkanne vir nie meer bruikbare brandstofsamestellings is vervang.
Afskakeling van die reaktor. Kontroleer die pype van die stoomkring. Alle sweisdraadareas op die klein lyne moes nagegaan en in sommige gevalle vervang word.
Die VEW bevestig 'n verhoogde balbreektempo. In plaas van 800 XNUMX koeëls moes in die laaste jaar en 'n half 8.000 XNUMX brandstofsamestellings uitgeroei word.
'n Laerskade op een van die vier hulpverkoelingswaterpompe is herstel.
Outomatiese afskakeling van die reaktor. Die verkoelingswatertoevoer na die turbines is onderbreek omdat 'n fout in die beheer van die turbine-stoomkring reggestel moes word. 'n Kragtoevoer-eenheid het tydens stilstand misluk.
Turbine afgeskakel as gevolg van 'n reaksiewaarde wat te laag in die kragopwekkerbeskermingstoestel gestel is, twee elektroniese kaarte defekt. Kragopwekking is vir twee uur onderbreek en die reaktor het in werking gebly.
Afsluiting as gevolg van "jaarlikse hersiening" tot einde Januarie 1988.
Outomatiese afskakeling. Die rede wat deur VEW gegee is, was die verkeerde reaksie van die vulvlakmonitering van die voerwatertenk in die konvensionele deel van die stelsel.
Onder die opskrif "Bevindings" het die operateurs 'n voorval afgemerk waarin ontoelaatbare hoë vlakke van die radioaktiewe stof tritium die afgelope week (WA 21 November 11) die Lippe bereik het.
Die THTR het bedrywighede hervat ná die jaarlikse hersiening wat in Oktober 1987 begin het.
Die THTR is afgeskakel om die traagheid van sommige beheerkleppe in die water-stoomkring wat in die laaste weeklikse verslag genoem is, uit te skakel.
Tydens beheerwerk aan die riool, waardeur gekontroleerde, swak besmette bedryfsafvalwater vanaf die THTR 300 direk na die Lippe afgevoer word, is 'n deel van die afvalwater kortliks in die Lippe gekanaliseer via die reënwaterafvoerpad van die kragsentrale.
Afskakeling van die THTR vir vier weke om "verskeie" werk uit te voer. o.a. die houers vir beskadigde bedryfselemente word vervang en inspeksies word op die balvervoerband uitgevoer. Die pouse word ook gebruik om herhalende toetse op die stelsel uit te voer.
'n Foutfunksie is gevind tydens 'n herhalende toets op 'n beheerklep van die water-stoomkring. Die defekte beheerder is onmiddellik vervang.
Tydens 'n herhalende toets het 'n koelwaterklep in die gasskoonmaakstelsel nie volgens die program gesluit nie.
Die verkoelingswatertoevoer na die turbine is onderbreek weens 'n defekte elektroniese kaart in die beheer van die droë koeltoring. As gevolg hiervan is 'n outomatiese stilstand van die reaktor geaktiveer.
Tydens 'n hersiening van die ventilasiestelsels vir die reaktorsaal is meganiese styfheid op 'n ventilasieklep gevind en reggestel.
Om 'n lekkende flensseël in die waterstoomkring te vervang, is die kragsentrale tydelik van die netwerk ontkoppel.
Defekte elektroniese kaarte op die beheer van twee ontlastingkleppe in die water-stoomkring is vervang. Hierdie kleppe word gebruik om die drukvermindering tydens verskeie afskakelprosedures te reguleer.
Nadat die vervanging van 'n houer vir operasionele elemente wat nie meer bruikbaar was nie, voltooi is, het die THTR weer aan die gang gegaan na 'n stilstandpouse van een week.
Toe die reaktor aanhou werk, is die kragopwekker vir ongeveer 5 uur van die netwerk ontkoppel om 'n klein stoomlekkasie in die hoofturbine uit te skakel.
"Materiaalmoegheid in 'n verwarmingskanaal verhoed dat die Uentroper THTR weer aanlyn gaan soos beplan in middel November. Tydens die roetine-inspeksie van 'n warmgaskanaal waarmee warm gasse vanaf die reaktor na die stoomgenerator gelei word, is vyf beskadigde bevestigingselemente ontdek. "(Uit: WA gedateer 1 November 11)
Mislukking van die vinnige sluitingfunksie van die blaserafsluitreguleerder van 'n verkoelingsgasblaser.
Onvoldoende verkoelingskapasiteit van die koelmiddelkondensators vir die verkoelingskompressors van een van die twee nood- en naverkoelingstelsels.
Verkeerde sluiting van 'n noodverkoeling stoomgenerator komponent beskerming maatstaf.
Verhoogde edelgas- en tritiumkonsentrasie in 'n kamergroep van die kontrolegebied.
Mislukking van die waaier van die negatiewe druk-instandhoudingstelsel as gevolg van 'n defekte limietwaardekaart.
Mislukking van 'n waaier in die kamers van die gas skoonmaak- en laaistelsel.
Versuim om 'n toevoerskakelaar van die GS-spanningstoevoer te skakel wanneer die toets herhaal word.
Versuim om 'n toevoerlugklep te skakel in die geval van 'n herhalende toets.
Mislukking van die beheerfunksie van 'n ontlastklep vir die warm herverhitting (HZUE).
In September 1989 is die THTR gesluit.
Maar wat 'n regte ongeluksreaktor is
natuurlik bly hy pla:
Botsing van 'n leë brandstofkan.
Draerskade op 'n uitlaatwaaier.
'n Draaiskakelaar op die beheerpaneel van die hyskraan in die bedryfselementstoor is nie meer voldoende vasgemaak nie.
Wanfunksie van 'n lugterugslagklep van die lugsirkulasiestelsel vir die kamers van die laaistelsel.
Mislukking van 'n uitlaatwaaier vir die brandstofelementstoor.
Mislukking van die hoëspanningdetektor op die jodiummonitor van die skoorsteenuitlaatlugmonitering.
Mislukking van die jodiumseinrekenaar en die hoogspanningdetektor op die jodiummonitor.
Sloping van die dryfspil op 'n toevoerlugbeheerklep.
Mislukking van die edelgas en tritium aktiwiteit meet toestel vir die gondel uitlaat lug.
Mislukking van beide vervoerband eenhede van die skoorsteen uitlaat lug monitering.
Mislukking van die tritium-meetkanaal in die aktiwiteitsmonitering van die gondeluitlaatlug.
Foute in die V-bandaandrywing van 'n toevoerlugwaaier van die kernventilasiestelsel.
Vrystelling van 'n uitlaatwaaier vir die reaktorsaal.
Desember 1992 tot Februarie 1993:
Selfs ná sy sluiting het die THTR 'n langtermyn-voorval gehad met 'n vrystelling van radioaktiwiteit. Die stralingsbeskermingsverslag van die NRW-staatsregering het op 8 Februarie 1993 berig: "Die oorblywende water wat in 'n kamer van die gasskoonmaakstelsel gevind is (waterhoogte ongeveer Tritium-aktiwiteitkonsentrasie van 1,5 miljoen becquerels per liter. Die vermoede dat dit 'n vrystelling van tritium uit areas van die THTR-plant in die grond of grondwater (grondwater) kan veroorsaak, het op 18 Desember 1992 ontstaan ​​op grond van 'n watermonster ... ". Die "kelder" van die THTR, wat sowat vier meter diep is, is vir vier jaar nie gebruik nie. Volgens die ondersoekverslag deur die NRW Ministerie van Ekonomie het die grondwater tot 'n hoogte van 40 sentimeter gestyg, soos die soliede neerslae op die mure sou wys. Altesaam 7.000 XNUMX liter besmette water het verdwyn.
22.10/07.12.1993 tot XNUMX:
Defekte koppeling van 'n uitlaatwaaier.
'n Te lae vloeitempo van 'n skoorsteenuitlaatlugmonsteringwaaier.
'n Funksionele toets van die branddempers het aan die lig gebring dat hulle nie gesluit het soos vereis nie.
22.07 Julie tot 19.08.1994 Augustus XNUMX:
Gedurende die genoemde tydperk was 'n uitlaatwaaier (vervangingseenheid nie in werking nie) tydelik onbeskikbaar weens herstelwerk aan die gepaardgaande kragtoevoer.