Vuur dempers - klassifikasie, aansoek, bedryfstelsel eienskappe
Huislikheid, Veiligheid tuis
Vuur dempers - 'n integrale deel van die moderne ventilasie stelsels. Installasie van sodanige stelsels brandbeskermingsvereniging laat tyd om bronne van hitte op te spoor en vinnig uit te skakel 'n brandgevaar.
Wat is die vuur dempers?
Sulke stelsels is 'n selfstandige eenhede wat in die gebou vents en te verhoed dat die verspreiding van vuur, rook en verbranding produkte. Installasie van vuur dempers dien 'n voorvereiste vir die beskerming van mense, die veiligheid van eiendom in die teenwoordigheid van talle aangrensende ruimtes.
Velde van toepassing
Volgens die vereistes van brandveiligheid kleppe moet teenwoordig wees in ventilasie en verwarming ontwerpe, sowel as in lugreëlingstelsels wees. Op die oomblik is, installeer dit op die perseel van die industriële, siviele en residensiële doeleindes. Vuur dempers is die deel van die rook ventilasie wat bydra tot mense te ontruim in geval van gevaar koolstofmonoksiedgas ruimte besoedeling plaasvind.
Tans is die volgende tipes van vuur dempers:
Rook-verwydering - open in vuur en te verhoed dat die verspreiding van rook en warm gasse tussen die kamers.
Open - skep onbreekbare versperring in die pad van ontsteking.
Geslote - verhoed dat die verspreiding van vuur met vuur blus met poeier, gas of aerosol middel.
Double waarnemende - met oop ventilasie funksionering gewoonlik. Gesluit tydens die brand. Na blus bevorder verwydering van rook en gasse uit die perseel.
Bestuur van vuur dempers
Enige Brandvertragende stelsel, ongeag van die tipe en konstruksie kan beheer word in die handleiding of outomatiese modus. In die eerste geval, is die kleppe geaktiveer deur die onderskeie aksies van diegene wat verantwoordelik is vir die brandweer. Outomatiese beheer behels werking wanneer die ontvangs van seine van die veiligheid stelsel. Meer gewild en betroubaar - die laaste opsie.
Kies die kenmerke
Vuur dempers in staat is om die veiligheid van 'n kamer te verseker, die skep van die voorwaardes vir die vinnige ontruiming van die inwoners of personeel. As ons kyk na die groot verskeidenheid van opsies wat beskikbaar is, kan die behoefte vir die seleksie van die mees doeltreffende oplossings 'n baie vrae laat.
Kies vuur dempers word aanbeveel afhangende van die aard van die ventilasiestelsel en die bestaande reëls, wat verbonde is aan die toerusting. Sleutel keuringskriteria - om 'n hoë funksionaliteit en betroubaarheid te bereik.
Voorkeur word gegee aan die kleppe, gemaak van weerstandbiedende materiale te verhef temperature. Die beste opsie kan 'n produk van hitte-bestand wees hoë-legeringstaal. In hierdie geval, die vuur demper moet uitgevoer word in ooreenstemming met nasionale standaarde en vereistes gedra. Daarbenewens moet rekening hou met die spesifieke eienskappe van die werking van individuele fasiliteite.
Die funksionering van die klep in die geval van 'n brand situasies
Job afsonderlike meganismes in geval van brande het die volgende verskille:
Stelsels met handrat - aanvanklik die flap is in die posisie "oop". Met toename in temperatuur van die omringende ruimte om 'n beperking van 70 C. vervorm smelt soldeersel, wat 'n verbindende skakel meganisme vir besonderhede projekte. Vrygestel flap wat onmiddellik sluit die gedeelte opening deur 'n veer.
Werende toestelle - wanneer 'n spanning aangewend word om die elektriese actor klep beweeg in die "oop" posisie. Oorgehaal lente terugkeer aksie. Die krag na die elektriese lei tot die sluiting flap. Aktivering vind plaas deur middel van 'n sein van die outomatiese stelsels vuur beskerming wanneer die bereik van gevaarlike temperature.
Kleppe rook - demper is in werking in die posisie "gesluit". Toevoerspanning na die stasie kring van die toestel veroorsaak dat die opening van die demper, wat bydra tot die verwydering van rook en gasse uit die perseel. Draai die krag af veroorsaak dat die klep na sy oorspronklike toestand deur die lente stoot.
Stelsels met solenoïde - klep oop aanvanklik teruggetrek nadat hy 'n beheer sein van 'n outomatiese brandblusstelsel. Aktivering plaasvind deur aktivering van die elektromagneet wanneer die bereik van gevaarlike temperature. Klep ontwerp dui op die moontlikheid van beide outomatiese en handleiding sluiting kleppe.
Gereelde inspeksie van die tegniese toestand van vuur dempers sluit 'n aantal werke in verskeie opeenvolgende stadiums. In die eerste plek, is 'n visuele inspeksie uitgevoer word. Ondersoek die buitenste oppervlak bepaal die graad van betroubaarheid van die bevestiging, die doeltreffendheid van die bewegende elemente.
Die volgende stap is die verifiëring van operasionele stelsels. Om hierdie hand of outomaties gesluit en oop demper, wat vry om te gaan na 'n werkende toestand moet wees, en dan terug te keer na die beginposisie doen. Data oor die status van hierdie elemente word oorgedra aan die control panel.
Aan die einde van die bestaande gelikwideer skade en defekte. foutopsporing tydens die waarborg tydperk of tydens die installasie vereis kennisgewing die vervaardiger se.