Kleure van kabels en drade - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Kleure van kabels en drade
Kleurkodering vir kabels en drade
Die draadkleur "grys" is in Januarie 2003 bekendgestel en is sedert 2006 bindend vir elektriese installasies volgens DIN VDE 0100-510. Maar moenie paniekerig raak nie! Enigiemand wat opknap of opknap hoef nie die bestaande elektriese installasie heeltemal te hernu of te verander nie! Elke opknapper van sy elektriese installasie moet die funksie van die individuele draadkleure in 'n aanvanklike toets bepaal. Gebruik dit om die ander verbindings te maak.
Elektriese kabels © mirkograul, fotolia.com BELANGRIK Dit is nie sonder rede dat die installering van elektriese stelsels een van die meesterhandwerk in Duitsland is nie. Dit beteken dat die elektriese installasie deur 'n meestermaatskappy uitgevoer moet word. Enige iemand wat as ervare selfdoener nog van die werk uit die elektrisiënhandel wil doen, moet dit beslis vooraf met 'n spesialismaatskappy ooreenkom.
Basies: Daar is geen definisie van die kleur wat aan die identifikasie van die buitenste geleiers (L1, L2, L3) toegeken moet word nie! Vir die neutrale geleier (N) is die kleur blou en vir die beskermende geleier (PE) die kleur groen / geel egter verpligtend. Die toewysing van kleure volgens DIN VDE 0100-510 moet gebruik word wanneer die bestaande elektriese installasie vanaf die punt van uitbreiding uitgebou word. Vanaf hierdie uitbreidingspunt van die elektriese installasie kan verskillende kleure aan mekaar gekoppel moet word.
Die interpretasie van VDE 0100-510 lui: Kernlyne wat as buitegeleiers gebruik word, kan bruin, swart of grys gemerk wees. Daar is geen toewysing van die drie kleure aan die buitenste geleiers nie. Dit geld vir twee- tot vyfkernkabels of -lyne. Dit is dus verkeerd om slegs die kleur bruin vir die buitenste geleier L1 te gebruik. Dit is egter raadsaam om die kleur bruin vir die buitegeleer L1 vir twee- tot vyfkernkabels of -lyne te gebruik, want die bruin kern is in alle twee- tot vyfkernkabels of -lyne aanwesig. Dit sluit enige verwarring uit.
Dirigent kleur opdrag Wenk: Vir meer inligting oor elektriese bedrading, sien ons Wat om te weet oor elektriese bedrading-artikel
Vir alle weergawes, volgens DIN VDE 0100-510, moet die beskermende geleier (PE) deurgaans groen-geel wees sonder uitsondering! Die neutrale geleier (N) het deurgaans die kleurkodering ligblou.
Vanaf die verlengingspunt van die elektriese installasie kan verskillende kleure aan mekaar gekoppel moet word. Daar is geen spesifikasie oor watter kleur met watter geassosieer moet word nie.
Die kerne van kabels of lyne met twee tot vyf kerne moet 'n kleurkodering hê volgens DIN VDE 0293-308. Dit geld vir alle kabels of lyne in elektriese installasies, soos omhulde kabels soos NYM of kabels soos NYY of plat kabels soos NYIFY - ook in buigsame ontwerpe.
Kleurkodering: kerne van kabels of lyne © Heinz Kerp
Verder bepaal DIN VDE 0100-510 dat die kerne van kabels en lyne met meer as vyf kerne deur numeriese karakters of kleure geïdentifiseer moet word. Volgens DIN EN 60446 (VDE 0198) word die volgende kleure toegelaat: swart, bruin, rooi, oranje, geel, groen, blou, violet, grys, wit, pienk en turkoois.
Volgens DIN EN 50525-2-31 geld dieselfde vereistes as hierbo gelys vir tipe H07V-U of H07V-K kernkabels. Kernlyne wat as buitegeleiers gebruik word, soos in elektriese installasiepype, bedradingskanale of verdeelkaste, kan in bruin, swart of grys gemerk wees. Vir 'n driefase stroombaan kan al drie geleiers egter met dieselfde kleur gemerk wees, dit wil sê al drie geleiers kan swart wees of alle geleiers bruin of alle geleiers grys. Swart draaddrade word verkieslik in verspreidingsbokse gebruik.
Volgens DIN VDE 0100-510 moet die kerne van enkelkernkabels of -lyne wat as buitegeleiers dien oor die hele lengte bruin, swart of grys wees.