Foto © HelloMike
'N Veiligheidstelsel wat gebruik word om 'n toevallige of ongemagtigde toegang tot elektriese kragbronne wat onderhoud of ander werk ondergaan, te verhoed, is 'n uitsluiting (LOTO) prosedure. Met hierdie beveiligde proses het alle individue wat op dieselfde stroombaan of toerusting werk, hul eie persoonlike slot wat hulle op 'n ontkoppelaar beveilig voordat hulle op die stelsel werk. Die LOTO-prosedure vereis ook dat elke werker 'n merker wat uit hul slot gehang word, invul, insluitend hul naam en 'n beskrywing van die werk wat hulle doen.
Wanneer verskeie areas gelyktydig aangewend word, moet die werker soveel slotte gebruik as wat nodig is om krag van die stelsel te beveilig.
Basiese Afsluiting / Afhanklike Prosedure
'N Standaard uitsluiting / uitskakeling proses begin met die identifisering van alle moontlike kragbronne vir die toerusting wat aangewend word. Sommige toerusting word slegs deur 'n enkele skakelaar gevoed, terwyl ander toerusting kapasitors of rugbatterye insluit wat ontlaai of ontkoppel moet word om te verseker dat die toerusting nie krag ontvang nie.
Voordat 'n gemagtigde werker die lyn of stroombaan afsluit, moet hy of sy heeltemal ingelig wees oor die tipe en grootte van die werk wat uitgevoer moet word. Die werker moet ook bewus wees van die gevare van die gesluit energie en die metode om die krag te beheer. Die basiese stappe van 'n uitsluiting / afskakelingprosedure kan die volgende insluit:
Berei voor om af te sluit: Alle werkers in die omgewing word in kennis gestel van die hangende kragonderbreking en die uitsluiting / afskakeling.
Masjienafsluiting: Die masjien of toerusting wat aan die dienslyn of stroombaan gekoppel is, word afgeskakel om werkers se gevaar te voorkom as gevolg van die ontwarming van toerusting. Elektriese ontkoppelaars moet nooit onder vrag getrek word nie, as gevolg van die moontlikheid van boog of selfs ontploffing.
Apparatuur isolasie: Alle skakelaars, ontkoppel of afsonderings toestelle wat nodig is om die masjien te beheer moet geleë wees en geaktiveer word sodat die toerusting van die energiebron geïsoleer word (die kragtoevoer is afgeskakel).
Uitsluiting / afskakeling: Elke werker wat op die toerusting sal werk, maak 'n slot en merker aan die uitsluitingstoestel. Elke slot en merker moet die naam van die persoon wat die toerusting toegesluit het, wys. Slotte en etikette moet gestandaardiseer word deur kleur, vorm of grootte.
Gebergde energie: Alle gestoorde energie (soos elektrisiteit wat in kapasitors of batterye gestoor word) moet ontslaan, ontkoppel word, en / of vasgemaak en veilig gelewer word. Werkers moet verifieer dat daar geen moontlikheid bestaan ​​om heropbou van gestoor energie te herbou nie.
Verifikasie van isolasie: Ontwarmde toerusting word nagegaan om te bevestig dat daar geen krag teenwoordig is nie. Werkers mag skakelaars of ander normale beheermaatreëls gebruik om te verifieer dat alle energiebronne ontkoppel is en die toerusting nie sal werk nie.
Vrylating van uitsluiting / uitgawe
Daar is ook spesifieke stappe om te voltooi nadat die werk op die toerusting afgesluit is en voor die sluitings en etikette verwyder word. Werkers moet die werksarea inspekteer om te verseker dat alle items uit die toerusting verwyder is en dat alle deksels en beveiligings toestelle weer in plek is. Alle werkers in die omgewing moet gewaarsku word dat die krag aangeskakel sal word. Hulle moet 'n veilige afstand van die gerehabiliteerde toerusting in stand hou indien enige probleem ontstaan ​​wanneer die krag terugkom.
Om die uitsluiting / afskakelprosedure te voltooi, word alle sluise en uitsluitingstoestelle (soos van toepassing) van die ontkoppelaar of isolasie toestel verwyder, wat aandui dat die laaste werker magtiging verleen om die lyn weer te aktiveer.