Op grond van die gegewe data kan die nodige geskat wordhoeveelhede hitte vir die verhitting van kamers van verskillende oppervlaktesen posisie.
Die belangrikste is om die volgende instruksies te volg:as ons gas ruik, is dit STRENG verbodeskakel elektriese beligting aan, steek 'n vuur aan, betree die prostorie met skoene wat blokke het, aan- of afskakelprop, skakel die waaier aan! Staalbottels PB-gas verbodeis om te gebruik of op te slaan in kamers wat onder die vlak isterrein of langs deure en vensters, omdat die gas later, as gevolg daarvanwat swaarder is as lug, kan dit nie eers deur ventilasie verwyder word nie.As die vermoede bestaan dat die gas êrens gelek het, moet dit verwyder wordskoene en gaan die kamer binne, maak die deur versigtig en stadig oopvensters.
Deur die openinge aan die kop van die pyp,die mengsel van gas en lug vloei al en hier suig dit weer(nou sekondêre) omringende lug. As gevolg van hierdie dubbelewat vermenging 'n Bunsen-vlam sonder roet skep. Vlamdit brand met 'n blou kleur, en dit gee amper geen lig nieverlore, en sy murg is duidelik groen. As dit in 'n mengsel isbaie lug, dan is die verbranding onrustig, daar is roet, adie kleur van die vlam is geel. As daar baie gas in die mengsel is,en die vloeitempo is hoog, dan sal die gas vry uitkomruimte vinniger as die moontlikheid van verbranding en sal "verdeel"van die kop van die pyp af en die vlam sal geblus word. Dit is baie gevaarliksituasie, want ongeag die feit dat die vlam geblus is, is die gas steedsuitgange. Maar dit is nie minder gevaarlik niete min vloeitempo laat die vlam terugkeer na die menger endaar met krake en geringe ontploffings brandwonde (Fig. 1, regterkant). Redeoormatige gasvloeitempo's kan 'n uitbreiding weesblasers of verhoogde druk, en te lae snelhede - verstopblasers of verminderde druk. Drukregulering word uitgevoergebruik van 'n drukverminderingsklep en hierdie werk moet toevertrou wordkenner. Die vervanging van 'n uitgebreide blaser is ook net 'n kundigenjak kan uitvoer. 'N Verstopte blaser kan en moet skoongemaak worddeur met sagte (koper) draad te boor. Sodoende moet ditpas op dat die blaasopening, waarvan die deursnee nie, vergroot word niebeloop slegs 'n paar honderd dele van 'n millimeter. Hulle is in die pyptwee blasers gehuisves. Die boonste blaser dien as normaalfunksionering, en die onderste vir verminderde vlam. Gasvoorsieningvan die water na die blaser word deur die koniese klep gedoen (Fig.2, boonste gedeelte).
Gas word dikwels gebruik om te verhit.Ongelukkig. infrarooi verwarmers is ook baie problematiesdaarom beveel ons minder aan, maar daarom beveel ons konveksie aanioonverwarming. (Konveksie - warm lugvloeiha). Die voordeel van hierdie gasstoof is datlug benodig vir verbranding en verbrandingsproduktedit word buite ingetrek en die verbrande gasse word uit die kamer gehaal.Daarom is 'n skoorsteen nie nodig vir die oond nie, dit is nodigeen gratis muur van die kamer wat kontak met die lug hetbuite, want die konvektor kan net op 'n muur soos hierdie gemonteer word.
Die voorwaarde vir die installering van 'n konvektor is toepaslikboupermit, en die installering kan slegs deur 'n gekwalifiseerde onderneming uitgevoer wordof ambagsman.