Richard L. Sanders School Rating Detail / Grades KG-12 - Pinellas Park, FL - NeighborhoodScout
5025 76 Th Ave N
RICHARD L. SANDERS SCHOOL Test Scores (No Child Left Behind Tests)
Popular neighborhoods near RICHARD L. SANDERS SCHOOL ﻿ Plant Water Softning, waterontharding Plante, Water Sagmaak Plant Vervaardiger, Industriële RO-membranen, Vatva, Ahmedabad, Indië
water is moeilik beskou wanneer dit die buitensporige vlakke van kalsium en magnesium in dit ontbind het. harde water kan lei tot die volgende water-probleme:
skaal bou-up in die pype, wat in verminder vloeitempo
skaal bou-up op die verhitting en verkoeling, wat lei tot verhoogde elektrisiteit-koste en ineenstortings.
wit film op glas oppervlaktes en vlekke op die water krane
verhoog wasgoed koste as gevolg van harde water reageer met seep en wasmiddelen.
die RWT reeks waterontharding plante is ontwerp om behandelde water te produseer vir verskeie programme aan te pas. behandelde water is die kwaliteit van konsekwentheid met 'n lae res hardheid tydens die hele siklus.
die hoë kunsthars gebruik word om natrium ioon uit te ruil met hardheid vorming van kalsium en magnesium ione. na die verlangde uitset te produseer, is die hars genereerde (NACI) natriumchloried oplossing waarna eenheid is weer gereed om die volgende party te lewer. RWT reeks eenhede word met verskillende modelle beskikbaar. die verskil tussen hierdie modelle in die kapasiteit van die hars wat gebruik word vir elke model is. Dié eenhede is maklik om te bedryf en onderhoud vry. hierdie modelle is beskikbaar verskeie hoedanighede te produseer tot 200 cu. meter per uur maksimum.
die hart van 'n waterontharder is' n mineraal tenk. ita € ™ s gevul met 'n klein polistireen krale, ook bekend as hars of zeoliet. die krale dra 'n negatiewe lading. kalsium en magnesium in die water beide positiewe ladings dra. Dit beteken dat hierdie minerale sal vashou aan die krale as die harde water gaan deur die mineraal tenk. natriumione het ook 'n positiewe ladings, hoewel nie so sterk soos die lading op die kalsium en magnesium.
wanneer 'n baie sterk pekel oplossing is opgejaag deur' n tenk wat krale het reeds versadig met kalsium en magnesium, die blote volume van die natrium-ione is genoeg om die kalsium en magnesium ione van die krale af te ry.waterontharders het 'n aparte pekel tenk wat gewone tafelsout gebruik hierdie pekel oplossing te skep. in die normale werking, harde water beweeg in die minerale tenk en die kalsium en magnesium ione beweeg na die krale, die vervanging van natriumione. die natrium-ione in die water. Sodra die krale word versadig met kalsium en magnesium, die eenheid gaan oor 'n 3-fase wederbarende-siklus. eerste, die terugspoel fase omkeer water vloei vuil van die tenk uit te spoel. in die herlaai fase, is die gekonsentreerde ryk aan natrium sout oplossing van die pekel tenk gedra deur die mineraal tenk. die natrium versamel op die krale, die vervanging van die kalsium en magnesium, wat spoorloos verdwyn. wanneer hierdie fase is verby, is die mineraal tenk van 'n oormaat pekel gespoel en die pekel tenk hervul is.
lug kondisionering plant
hospitale, hotelle, wasserye, ens.
behandel die gehalte van water
totale hardheid: minder as 5 dpm (kommersiële nul)
model vloeitempo (max) werksdruk (min) werksdruk (maksimum) vaartuig grootte (inch.) hars HOEV. (liter) OBR* sout reqd vir Reg.
* OBR besed voer hardheid 200 ppm