Nuus - Klein wenke oor verdampingskondensators van SPL
Moenie enige dienste op of naby die waaiers, motors of aandrywers of binne-in die eenheid verrig sonder om eers seker te maak dat die waaiers en pompe ontkoppel, uitgesluit en uitgemerk is nie.
Kontroleer of die waaiers van die waaier goed ingestel is om te veel motorbelasting te voorkom.
Daar kan openings en / of onderdompelde obstruksies in die bodem van die koue waterbak wees. Wees versigtig wanneer u binne hierdie toerusting loop.
Die boonste horisontale oppervlak van die eenheid is nie bedoel vir gebruik as loopoppervlak of werkplatform nie. Indien toegang tot die bokant van die eenheid verlang word, word die koper / eindgebruiker gewaarsku om gepaste middele te gebruik wat aan die toepaslike veiligheidstandaarde van regeringsowerhede voldoen.
Spuitpype is nie ontwerp om die gewig van 'n persoon te dra nie of om op te slaan as werkplek vir toerusting of gereedskap nie. Gebruik hiervan as loop-, werk- of stooroppervlaktes kan tot personeelbeserings of skade aan toerusting lei. Eenhede met wegdryweringseliminators moet nie met 'n plastiese seil bedek word nie.
Personeel wat direk blootgestel word aan die afvoerlugstroom en die gepaardgaande dryf / newels wat gegenereer word tydens die werking van die waterverspreidingstelsel en / of waaiers, of newels wat deur hoëdrukwaterstrale of saamgeperste lug geproduseer word (indien dit gebruik word om komponente van die hersirkulerende waterstelsel skoon te maak) moet asemhalingstoerusting dra wat goedgekeur is vir sodanige gebruik deur owerheidsowerhede vir beroepsveiligheid en gesondheid.
Die wasverwarmer is nie ontwerp om versiersel te voorkom tydens die werking van die eenheid nie. Moenie die wasverwarmer vir lang tyd gebruik nie. 'N Lae vloeistofvlaktoestand kan voorkom en die stelsel kan nie afskakel nie, wat skade aan die verwarmer en eenheid kan veroorsaak.
Verwys na die waarborgbeperking in die pakkie wat ingedien word en wat van toepassing is op die tydstip van die verkoop / aankoop van hierdie produkte. In hierdie handleiding word die aanbevole dienste vir opstart, werking en afskakeling beskryf, en die geskatte frekwensie van elk.
SPL-eenhede word gewoonlik onmiddellik na versending geïnstalleer en baie werk die hele jaar. As die eenheid egter voor of na die installering vir 'n lang periode gestoor moet word, moet u sekere voorsorgmaatreëls in ag neem. As u die eenheid byvoorbeeld tydens die opberging met 'n deursigtige seil van plastiek bedek, kan dit hitte in die eenheid vasvang, wat moontlik die vul en ander plastiekonderdele kan beskadig. As die eenheid tydens opberging bedek moet word, moet 'n ondeursigtige, weerkaatsende seil gebruik word.
Alle elektriese, meganiese en roterende masjinerie is gevaarlik, veral vir diegene wat nie vertroud is met die ontwerp, konstruksie en werking daarvan nie. Gebruik dus toepaslike uitsluitingsprosedures. Voldoende voorsorgmaatreëls (insluitend die gebruik van beskermende omhulsels waar nodig) moet met hierdie toerusting geneem word om die publiek teen beserings te beskerm en om skade aan die toerusting, die gepaardgaande stelsel en die perseel te voorkom.
Moenie olie gebruik wat skoonmaakmiddels bevat vir smering van draers nie. Wasmiddelolies sal die grafiet in die draaghuls verwyder en die dra van die las veroorsaak. Moet ook nie die uitlê van die laer versteur deur die verstelling van die laerdop op 'n nuwe eenheid aan te trek nie, want dit word in die fabriek met wringkrag aangepas.
Hierdie toerusting moet nooit gebruik word sonder dat alle waaierskerms, toegangspanele en toegangsdeure in plek is nie. Ter beskerming van gemagtigde diens- en instandhoudingspersoneel, installeer 'n afsluitbare skakelaar wat sigbaar is op die eenheid op elke waaier en pompmotor wat met hierdie toerusting verband hou, volgens die praktiese situasie.
Meganiese en bedryfsmetodes moet gebruik word om hierdie produkte te beskerm teen skade en / of verminderde effektiwiteit as gevolg van moontlike bevriesing.
Gebruik nooit oplosmiddels wat op chloried of op chloor gebaseer is nie, soos bleikmiddel of muriatsuur (soutsuur) om vlekvrye staal skoon te maak nie. Dit is belangrik om die oppervlak met warm water te spoel en met 'n droë lap af te vee na skoonmaak.
Inligting oor algemene onderhoud
Die dienste wat benodig word om 'n stuk verdampingskoeltoerusting te onderhou, is hoofsaaklik 'n funksie van die kwaliteit van die lug en water in die omgewing van die installasie.
LUG: Die skadelikste atmosferiese toestande is toestande met ongewone hoeveelhede industriële rook, chemiese dampe, sout of swaar stof. Sulke lugverontreinigings word na die toerusting geneem en deur die hersirkulerende water opgeneem om 'n korrosiewe oplossing te vorm.
WATER:Die skadelikste toestande ontwikkel namate water uit die toerusting verdamp en die opgeloste vaste stowwe wat oorspronklik in die make-upwater bevat, agterlaat. Hierdie opgeloste vaste stowwe kan óf alkalies óf suur wees, en aangesien dit in die sirkulerende water gekonsentreer is, kan dit skaal veroorsaak of korrosie versnel.
Die omvang van onsuiwerhede in die lug en water bepaal die frekwensie van die meeste instandhoudingsdienste en bepaal ook die omvang van waterbehandeling, wat kan wissel van 'n eenvoudige deurlopende bloeding en biologiese beheer tot 'n gesofistikeerde behandelingstelsel.