LPA® Model 925 15 tot 75 GPM vloeibare druk versterking «HY-SAVE®
LPA® Model 925 15 om 75 GPM vloeistof druk Versterking
Model 925 ontwerp met 'n minimale vloeroppervlakte in gedagte, hierdie lae voet druk vergadering maak dit ideaal vir stelsels wat vloeibare lyn verspreiding kwessies of hoër energie en instandhouding bedryfskoste ly. Energie besparing in die omgewing van 40% is nie ongewoon en gewoonlik in stelsels te danke aan ontwerp; dié van 'n onlangse verkoeling omskakeling, aanleg plek kwessie of 'n stelsel wat voorheen hardloop teen 'n hoër conde temperatuur.
5 Responses to "LPA® Model 925 15 om 75 GPM vloeistof druk Versterking"
Mei 24, 2014 by 11: 58 am
Ek bedien 'n groot koelkamer werk met 507a en verspreiding sentrum fasiliteit by 37F in Bogata Colombia. Die maatskappy Ek werk vir om die installering van elektroniese kleppe van die vervaardiger te red in energieverbruik. Die stelsel werk sedert 5 weke en die ontslag druk laer stel. Kan jy my verduidelik hoe hierdie stelsel is anders?
Mei 25, 2014 by 9: 16 am
Dankie vir jou boodskap. As ek kan vra; wat is en wat was die conde druk vlak gehandhaaf word op? Wanneer volgende op die perseel; kan jy die druk en temperatuur van die vloeistof by die verste EEV meet en kom terug na ons met daardie inligting?
Mei 29, 2014 by 4: 23 pm
Hallo dit is Frank in Bogata. Ek kyk na die koeler wat ongeveer 300 voete van die stel kompressor en tot 30 voete. Op die koeler is daar reeds 'n gesig glas. Ek kan gas iewers 'n baie te sien .. Ek het druk inligting versamel nie, want daar was geen toegang punt om te lees van my kaliber.
Tech Support sê:
Mei 30, 2014 by 6: 25 pm
Dit lyk asof jou koelkamer energie aansporing; deur verminder kop druk beheer, het 'n nadelige plaasgevind deur flits "gas" te danke aan drukval in jou vloeibare lyn. Teen 'n laer conde temperature, is dit vererger. Dit is hier waar ons ooreenkomste eindig. Soos u waarskynlik weet, beteken flits gas produseer nie nuttig verkoeling effek, dit sal voortgaan om te sirkuleer rondom die verkoeling stelsel dikwels met behulp van bykomende kompressor stellasies of kapasiteit kontroles wat gelei het tot hoër krag rekeninge deur dit te doen.
. Junie 8, 2014 by 6: 27 pm
dankie vir hierdie inligting. Ek het 'n paar notas oor die sisteem-
die ontslag temperatuur is nou 85F en voordat dit ingestel 100F. Hulle versamel ook die kW lees elke dag, maar kan nie sien nie veel beter die energieverbruik met die nuwe toerusting. Kan jy stuur vir ons inligting oor jou sustem?