Algemene soorte UV-lampe vir ultraviolet-ontsmetting - Genesis Water Technologies
Jy is hier: Tuis / UV / Algemene soorte UV-lampe vir ultraviolet ontsmetting
Algemene tipes ultraviolet-ontsmetting (UV-lampe) vir chemiese ontsmetting van gratis water
Tipes UV-lampe vir ontsmetting (UV) vir chemiese behandeling van water en afvalwater
Wat water- en afvalwaterbehandelingsisteme betref, sal die werking en prestasievariasie van verskillende komponente kom. Hierdie afwyking kan spruit uit die verskillende behandelingsprosesse wat gebruik word, of chemikalieë gebruik word of hoeveel krag die behandelingsprosesse benodig. By baie behandelingsisteme word daar baie aandag geskenk aan 'n spesifieke sentrale komponent wat verband hou met die hart en siel van die behandelingstelsel. In die geval van a UV-stelsel, die Ultraviolet (UV) lampe is hierdie komponent.
'N Stelsel met lampe is wat die toepaslike vlakke UV-lig opwek om die patogene inhoud van die water wat behandel gaan word, uit te wis. Oor die algemeen bestaan ​​ultravioletlampe (UV) uit een of ander vorm van metaalfilament wat 'n elektriese boog bied wat die kwikdamp opgewonde maak. As u die damp opwind, sal dit verhit en die druk binne die buis verhoog en u UV-straling afgee. Vir ontsmetting word die subtipe UVC verlang, maar op die kort golflengte kan die lig nie deur 'n tipiese glas beweeg nie, sodat 'n koker uit kwarts die hoofliggie van die lamp vorm.
Uitgawe: verwys na die intensiteit van die UV-straling wat deur die UV-lamp afgegee word. Die uitvoer is afhanklik van die druk in die lamp wat geproduseer word deur die verhoging van die temperatuur.
Hoog: hoër uitstralingsuitset het 'n groter invloed op kiemdodende effektiwiteit by hoër drywing.
laag: laer bestralingsuitset is meer energiedoeltreffend, maar is minder effektief in die inaktivering van patogene.
druk: verwys na die interne gasdruk van die lamp. Die drukvlak van die gas bepaal die bestraling wat dit sal afgee. In kwikdamplampe sal slegs lae of medium druk UVC-lig laat. Hoër druk sal ook lig in die sigbare spektrum lewer.
laag: by hierdie druk word die stralingsgolflengte in 'n enkelband by 254 nm geproduseer. Daar is vasgestel dat dit die kiemdodende golflengte is. By lae druk is die uitset van hierdie golflengte meer intens.
medium: by hierdie druk word 'n breë band van golflengtes bo en onder 254 nm geproduseer. Die intensiteit van die golflengte van 254 nm is nie so intens nie, maar die hoër druk bied bedekking van ander golflengtes om alles te dek wat nie deur die golflengte van 254nm beïnvloed word nie.
Twee algemene UV-lampe
In 'n meerderheid van industriële, kommersiële en munisipale waterbehandelingsisteme neig fasiliteite na twee spesifieke lamptipes om die vloeitempo van die water wat behandel moet word, te hanteer.
Laedruk- / hoë uitsetlampe
Hierdie lampe het beide 'n goeie kiemdodende en elektriese doeltreffendheid. Die lae druk waarborg laer kragverbruik, terwyl die hoë uitset beter kiemdodende doeltreffendheid waarborg. Hierdie lampe is goed vir relatief hoë strome in geriewe wat minder krag wil gebruik en ook 'n bietjie ekstra ruimte het.
Midt-afstand loop temperatuur
Medium voetspoor (in terme van aantal lampe)
Medium druk / hoë uitsetlampe
Daar word eenvoudig na verwys as mediumdruklampe (MP) omdat dit nie met 'n lae uitsetintensiteit gebruik kan word nie. Dit is die kragtigste UV-lampe wat die doeltreffendste is teen 'n hoër vloeitempo in geriewe met 'n klein ruimtevereiste en 'n hoër kragverbruik kan bied.
Hoë reeks loop temperatuur
Klein voetspoor (vir aantal lampe)
Laedruk- / lae uitsetlampe
LPLO-ontsmettingstelsels word nie so gereeld gebruik nie, omdat dit nie so effektief is as LPHO- of MP-stelsels teen 'n groot vloeitempo nie en aansienlik meer UV-lampe benodig. Dit is egter die energie-doeltreffendste van die drie stelsels en sal koste-effektief wees vir baie kleiner toepassings.
Groot voetspoor (vir aantal lampe)
Afhangend van die toepassing, kan die gebruik van enige spesifieke lamp in 'n ontsmettingsisteem min of meer voordelig wees. 'N Tipiese veilige opsie is om te gaan met LPHO, wat 'n bietjie van die beste van albei wêrelde het met 'n groter energiedoeltreffendheid en lampleeftyd as MP en meer effektief is om patogene met minder lampe as LPLO dood te maak.
Daarbenewens sal UV-lampe wat LED-tegnologie gebruik, in die nabye toekoms iets wees om na te gaan, aangesien data gepubliseer word oor die kiemdodende effektiwiteit vanweë die lae operasionele drywingskoste.
Die stelselontwerper is egter in staat om enige inset- en uitsetvereistes te ontleed om die doeltreffendste en doeltreffendste oplossing vir die kliëntprojek te kies.
Het u enige vrae oor UV-lampe wat nie in hierdie artikel gedek is nie? Kontak die kundiges vir waterbehandeling by Genesis Water Technologies, Inc. by 1-877-267-3699 of skakel ons per e-pos na customersupport@genesiswatertech.com vir meer inligting oor u spesifieke ontsmettingsprogram.
Vorige Pos: « Hoe het GWT industriële en munisipale organisasies gehelp om UV-ligte ontsmetting te implementeer om hul waterstrome te behandel?