Kommersiële Air Bron Heat pomp vir Sentraal-Verhitting Water | WellFort
Huis » Kommersiële Air Bron Heat pomp vir Sentraal-Verhitting Water
Kommersiële Air Bron Heat pomp vir Sentraal-Verhitting Water
Oor WellFort Kommersiële Air Bron Heat pomp
Die WellFort kommersiële lug bron hitte pomp aanbod sentrale sanitêre warm water vir kommersiële geboue, soos hotelle, hospitale, skole, restaurante, ens. Hulle kan tot 75% op jou elektriese wetsontwerpe.
Vir sentrale verwarming water projekte, kommersiële lug bron hitte pompe is 'n beter keuse as sonwaterverhitters en konvensionele ketels. In vergelyking met ketels hulle energie-besparing en eko-vriendelike; vergelyking met sonwaterverhitters, Hulle is baie minder geraak deur slegte verweer.
WellFort kommersiële lug bron hitte pomp produkte is met top dele, beter tegnologie, intelligente beheer stelsels en gehumaniseerd werking koppelvlak. Met 'n volledige lyn van produkte, ons maatskappy in staat is om te voldoen behoeftes van verskeie van die projekte. Ons bied ingenieurswese oplossings vir kliënte sonder ekstra koste.
Bly gefokus vir meer 10 jaar, Ons is een van die grootste vervaardigers vir kommersiële lug bron hitte pomp produkte in China. Met twee fabrieke in Oos-China wat 230,000 vierkante meter heeltemal en meer as 400 personeel, Ons het 'n kragtige produksie, R&D, en verkope kragte.
Power System 220~ 240V,50/60Profeet 380~ 400V,50/60Profeet 380~ 400V,50/60Profeet 380~ 400V,50/60Profeet 380~ 400V,50/60Profeet
Verwarmingskapasiteit 8.8In 19KW 36KW 45KW 68KW
Gegradeer insetdrywing 2200In 4280In 8.5KW 10.5KW 16KW
Max insetdrywing 3300In 6100In 12.8In 15.75KW 24KW
Kenstroom 10.3'N 7.6'N 15.2'N 20'N 28.5'N
Max Huidige 15.5'N 10.9'N 23'N 30'N 43'N
Warm water voorsien 200L / hr 400L / hr 780L / hr 1000L / hr 1450L / hr
Gegradeer Hot Water Temp 55C 55C 55C 55C 55C
Water PYPKOPPELAAR 1'Vroulike skroef 1.25" vroulike skroef 1.5" vroulike skroef 1.5" vroulike skroef 2" manlike skroef
Geraas <= 56dB(A) <= 60dB(A) <= 64dB(A) <= 64dB(A) <= 65dB(A)
Max Druk by Exhaust Side 3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa
Max Druk by insuigpunt 0.75MPa 0.75MPa 0.75MPa 0.75MPa 0.75MPa
Beoordeling van Anti Elektriese skok Ek Ek Ek Ek Ek
Grootte 835X425X1180(mm) 800X800X1685(mm) 1620X950X1140(mm) 1800X1000X1150(mm) 2100X1120X1180 (mm)
Gewig 102Kg 230Kg 320Kg 450Kg 520Kg
*Data wat gebaseer is op: Lug temp ℃ 20 ℃ WB DB/19, aanvanklike water temp 15 ℃, terminale water temp 55 ℃