transmissie toring staal buis pale toring,Transmission Poles
Transmissie strukture is een van die mees sigbare elemente van die elektriese transmissie stelsel. Hulle ondersteun die dirigente wat gebruik word om elektriese krag te vervoer van geslag bronne te laai kliënt. Transmissielyne te voer elektrisiteit oor lang afstande teen hoë spannings, tipies tussen 115 kV en 765 kV (115,000 volts en 765,000 volts).
1. Rooster Steel Towers (LST), wat bestaan ​​uit 'n staalraamwerk van individuele strukturele komponente wat vasgebout of aanmekaar gesweis
2. Tubular staalpale (TSP), wat hol staal pale vervaardigde óf as 'n stuk of as 'n paar stukkies bymekaar toegerus is.
Beide LSTs en TSPs kan ontwerp word om een ​​of twee elektriese stroombane dra, verwys as enkel-kring en doublecircuit strukture (sien voorbeelde hierbo). Double-kring strukture tipies hou die geleiers in 'n vertikale of gestapel opset, terwyl enkel-kring strukture tipies hou die dirigente horisontaal. As gevolg van die vertikale opstelling van die dirigente, dubbel-kring strukture is langer as enkel-kring strukture. Op 'n laer spanning lyne, strukture soms dra meer as twee bane. 'N Enkele-kring wisselstroom (AC) transmissielyn het drie fases. Teen 'n lae spannings, 'n fase bestaan ​​gewoonlik uit een dirigent. Teen 'n hoë spanning (oor 200 kV), 'n fase kan bestaan ​​uit verskeie dirigente (bundel) geskei deur kort afstand. A dubbel-kring AC transmissielyn het twee stelle van drie fases. Doodloopstraat torings gebruik waar 'n transmissielyn eindig; waar die transmissielyn draai by 'n groot hoek; aan elke kant van 'n groot kruising soos 'n groot rivier, snelweg, of 'n groot vallei; of met tussenposes langs reguit segmente om addisionele ondersteuning te bied. 'N doodloopstraat toring verskil van 'n skorsing toring in wat dit gebou is om sterker te wees, het dikwels 'n wyer basis, en het sterker isolator snare.
Voorbeeld van 'n 500kV enkele kring LST
Struktuur groottes wissel afhangende van spanning, topografie, span lengte, en tipe toring. Byvoorbeeld, dubbel-kring 500-kV LSTs algemeen wissel van 150 tot meer as 200 voet lank, en enkel-kring
500-kV torings oor die algemeen wissel van 80 om 200 voet lank. Double-kring strukture is langer as enkel-kring strukture omdat die fases vertikaal gerangskik en die laagste fase moet 'n minimum grondvryhoogte handhaaf, terwyl die fases horisontaal gerangskik op enkel-kring strukture. As spanning toeneem, die fases moet geskei word deur meer afstand te enige kans van inmenging of vlam boë voorkom. so, hoër spanning torings en pale is langer en het wyer horisontale kruis arms as laer spanning strukture.