Drom tipe as koeler - Sjina Kechengyi Environmental Protection en Elektriese Tegnologie
Droë-tipe slag hantering van toerusting vir fyngemaak steenkool Boiler
Droë-tipe slag vervoerband
Groot slag extrusie toestel
met die hand ingevoeg
Geskei - roll slag masjien
Double skag menger
Droë as grootmaat loader
Pneumatiese plug deur
Slag silo en hulp toerusting
Nat-tipe slag hantering van toerusting vir fyngemaak steenkool Boiler
Ontwatering slag silo
Hidrouliese shutoff deur
Skraper slag vervoerband
Slag vervoerband vir vergassing oond Boiler
Ketel as verwydering toerusting
Ash bin en hulp toerusting
Digte fase pneumatiese as oordra stelsel
Verdun fase pneumatiese as oordra stelsel
Handleiding glyplaat lot
Pneumatiese kalksteen oordra stelsel
Wervelbed ketel slag verwydering toerusting
Ketting emmer vervoerband
Drom tipe as koeler
Elektriese lug-slot voerder
Ingebed skraper vervoerbande
Met die hand gly plaat hek
Box-tipe as flusher
Elektriese tee gewrigte
Handleiding tee gewrigte
Skroef meng as vervoerband
Enkele rol slag breker
Rotary water gesamentlike
Drum Tipe Ash Cooler
Die tipe trom as koeler is 'n tipe trom hitteruiler gebruik vir die afkoeling van die grootmaat materiaal, die struktuur en hitte uitruil proses waarvan is anders as dié van die gewone hitteruiler. Vir die tipe trom as koeler, drie metodes van hitte-oordrag as termiese straling, geleiding en konveksie werk in dieselfde tyd, en primêre verkoeling medium is water en die sekondêre is lug. Dit is 'n hoë doeltreffendheid as verkoeling toerusting, wat ontwerp is om die vereiste van die groot-volume CFB ketel aan. Die drom as koeler bestaan ​​uit drom, as vulsel toestel, as ontslag toestel, ry toestel, transmissie toestel, koel water stelsel en elektriese beheer toestel, wat spesifiek gebruik word vir die warm as verkoeling van CFB ketel
2. Main Struktuur
Die drom as koeler bestaan ​​uit drom, roterende stelsel, aandryfstelsel, as val toestel, as ontslag toestel, koel water stelsel en elektriese beheer toestel. Die belangrikste struktuur en funksies is soos volg:
Drum: dit is saamgestel deur die innerlike drom en die buitenste drom, en vorm 'n ingeslote water holte saam met roterende gesamentlike en water terugkeer pyp. Die binnewand van die binneste drom het gesweis met-spiraal gerangskik skroef lemme en longitudinale lemme, wat die hitte van slag kan oordra aan die sirkuleer koel water deur termiese geleiding, konveksie en straling.
Die drom is die groot werk deel van die drom as koeler, en die as koeler kan verdeel word in GTL reeks enkele drom as koeler en GTLS reeks multi-buis vertoning drom as koeler volgens die struktuur van die drom.
Roterende stelsel: dit is saamgestel uit die ondersteuning ring, ondersteun wiel, en vang wiel. Die ondersteunende ring geïnstalleer in die buitekant van die drom, wat gedryf word deur die bestuur meganisme om die drom roterende op die vier ondersteun wiele stoot. Die hoogte van die drom kan deur die aanpassing van die ondersteunende wiel gestel word. Die vangs wiel kan die aksiale verplasing van die drom te beperk.
Ash val toestel: dit bestaan ​​uit mangat, uitbreiding gesamentlike, as val pyp, as tenk, as verseëling toestel. Die ketel bodemas sal val in die drom van die as koeler deur die as te vul pyp. Die as tenk het 'n negatiewe druk verseël hawe. Die as verseëling toestel kan verhoed dat die as van lekkende deur die anti-spin aksie.
Ash ontslag toestel: dit is saamgestel uit as uitlaat verseëling dekking en as uitlaat, en geïnstalleer met negatiewe druk lug hawe en as ontslag hawe. Die verseëling dekking bestaan ​​uit twee verwissel dele (boonste en onderste dele), wat gerieflik is vir onderhoud.
Koel water stelsel: dit bestaan ​​uit roterende gesamentlike, waterpyp te drom, terugkeer water pyp, metaal pyp. Hierdie stelsel kan weg te bring die hitte geabsorbeer uit die as. Die roterende gesamentlike versprei die inlaat water en water terug eweredig aan die uitlaat einde, wat gerieflik is vir die instandhouding en veilige sowel. Die roterende gesamentlike is toegerus met veiligheid bykomstighede soos druk meter, RTD, veiligheid klep. Diegene bykomstighede kan op die koel water pyplyn in ooreenstemming met die vereistes van die werke word geïnstalleer.
Elektriese beheer toestel: dit verwys hoofsaaklik na die elektriese beheer kabinet en verwante beheer instrument, wat mag en beheer seine kan lewer tot koeler as. Dit kan uitstuur afgeleë sein te remote control te bereik.
3. Main Tegniese Parameter
Die model van die as koeler is GTL (S) D - n × L (links of regs), waaronder, D staan ​​vir drom deursnee (mm), insluitend 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, en 2000 mm; N staan ​​vir die kapasiteit (t / h); L staan ​​vir die afstand tussen inlaat en uitlaat (mm). Volgens die verskillende installasie posisies, kan die as koeler geklassifiseer word as links tipe en regte tipe, in die gesig staar die as koeler uitlaat, dit word oorgelaat tipe as die motor aan die linkerkant en is regte tipe as die motor aan die regterkant. Die lengte van die as koeler is nie vas nie, wat gewoonlik in verband met die kapasiteit, as die temperatuur, en die gegradeerde afstand tussen die inlaat en uitlaat. Die uitset van die as koeler is 0 - 80t / h. En die koel temperatuur 80-150 ℃
Plaas die as koeler op die plat grond met die draers van kapasiteit hoër as 6000Pa, (anker bout is nie nodig), dan plaas ingesluit yster op die grond vir die vier hoeke van die as koeler staan, en sweis die opspoor van yster op die ingeboude yster aan verhoed dat die verskuiwing wanneer die as koeler is ingestel op die regte plek
Wanneer die fondasie is hoër as die grond, gooi twee longitudinale of vier dwars plain beton strook fondamente met krag meer as C30 op die grond. Wanneer die links tipe en regte tipe as koeler volgende gerangskik om mekaar, vir die gerieflike onderhoud en herstel, die stasie motor moet gereël word by die buitenste symuur wat by die linkerkant beteken sit links tipe as koeler, en die reg tik op die regte kant.
GTL reeks enkele drom as koeler
1) Groot uitset, wat 80t / h kan bereik teen die maksimum
2) Groot interne ruimte, wat gerieflik is vir inspeksie en maklik vir onderhoud met 'n lae koste.
Volgende: Pneumatiese slag ontslag klep
Handleiding hoë temperatuur hek klep
Drive ketting rat
Slag voeding toestel
Hoë temperatuur weerstand geriffelde compensator
No.62, Xinjiang pad, Jiaozhou stad, Qingdao stad, Shandong provinsie, China
Die gebruik van plofstof vir Boiler Deslagging