Muurgleuwe vir elektriese installasie - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Muurgleuwe vir elektriese installasie
Frees en beitel: Waar en hoe diep kan muurgleuwe wees?
Elektriese installasies in leefvertrekke word gewoonlik ingeboude gemonteer as gevolg van hul voorkoms. Enigiemand wat hul elektriese installasie uitbrei of opknap, kan dus dikwels nie vermy dat hulle muurgleuwe moet frees of beitel nie. Terloops: een van die min aktiwiteite wat jy self kan doen wanneer dit by elektriese installasie kom. Maar wees versigtig: om bloot die hamerboor of muurfreesmasjien te gebruik is nie moontlik nie! Ook hier geld regulasies vir die posisie en diepte van muurgleuwe!
Sit eenvoudig die beitel of die muurfreesmasjien aan en begin daaraan werk is nie moontlik nie! Limietwaardes moet nagekom word vir die diepte van muurgleuwe © GM-Photography, voorraad.adobe.com Norme: Die bepalings oor gleuwe en uitsparings is in DIN EN 1996-1-1 / NA, tabelle NA.19 en NA.20 stel.
Daar is drie maniere om 'n muurgleuf te skep:
Werk met hamer en beitel. Afhangende van die lengte van die muurgleuf, is hierdie aktiwiteit baie vervelig, veroorsaak baie vuilheid en hou die risiko in om meer messelwerk te verwyder as wat nodig en toelaatbaar is.
Jy maal met een Hoekslyper en 'n geskikte klip- of diamantskyf, twee gleuwe in die muur. Die middelstaaf word dan met 'n hamer en beitel verwyder. Alhoewel dit makliker is as om met 'n hamer en beitel te werk, skep dit baie stof en net soveel vuil.
Die derde en maklikste opsie is om a Muurjaer. Dit kan gewoonlik aangepas word na die verlangde diepte van die gleuf. Aangesien die meeste muurfreesmasjiene toegerus is met 'n suigtoestel vir 'n industriële stofsuier, is werk grootliks stofvry. Hierdie toestelle kan vanaf 40 euro per dag geleen word.
Drie metodes om muurgleuwe te maak
Waar kan muurgleuwe oopgelaat word??
Maar sit net die beitel of die muurfreesmasjien op en begin werk daaraan is nie moontlik nie! Vir alle elektriese installasies in geboue, die // www.opknap.de / elektriese installasie / installasie sones "> die voorgeskrewe installasie sones moet nagekom word. Dit geld ook vir die rangskikking en posisie van die elektriese lyne in mure wat versteek is. Dit is om te verhoed dat elektriese lyne per ongeluk ingeboor word of deur ander werk beskadig word. Dit is hoekom muurgleuwe slegs vertikaal of horisontaal gebeitel of gefrees moet word. Geen installasiesones word vir vloere en plafonne voorsien nie.
Horisontale gleuwe moet 15 of 30 cm bo die vloer en 30 cm onder die plafon gelaat word.
Vertikale gleuwe moet op 'n afstand van 10 cm vanaf hoeke, venster- of deuropeninge uitgesny word.
Die installasiesones van die kombuis of dié van 'n stokperdjie of werkskamer word aangevul deur 'n bykomende sentrale installasiesone. Dit is van toepassing op skakelaars en voetstukke bo werkoppervlaktes. Die horisontale gleuwe moet tussen 100 cm en 130 cm (voorkeurhoogte 115 cm) bo die vloer gelaat word.
Installasiesones in die sitkamer © Heinz Kerp, pro kreatief tot 30% red
Hoe diep kan muurgleuwe wees??
Aangesien draende mure van 'n huis die stabiliteit van 'n gebou waarborg, moet grenswaardes nagekom word vir die diepte van muurgleuwe wat in DIN EN 1996-1-1 / NA gespesifiseer word. Indien hierdie grenswaardes oorskry word, word statiese bewys in ooreenstemming met DIN EN 1996-1-1 in elke individuele geval vereis!
Voorbeelde van horisontale en vertikale muurgleuwe in draende messelwerk
Toelaatbare diepte van horisontale gleuwe in draende messelwerk sonder statiese verifikasie
Lengte minder as 1,25 meter
0 * mm
175 - 239 mm
15 * mm
meer as 300 mm
20 * mm
* Die diepte kan met 10 mm vergroot word indien gereedskap gebruik word waarmee die diepte presies gehandhaaf kan word.
Aangesien vertikale gleuwe in saamgestelde messelwerkmure geen noemenswaardige uitwerking op die stabiliteit het nie, kom ander waardes hier tot gevolg. In die geval van vertikale muurgleuwe word die gleufwydte egter benewens die gleufdiepte ook in ag geneem.
Diegene wat hul elektriese installasie uitbrei of opknap, kan dikwels nie vermy om muurgleuwe te frees of beitel nie © Jürgen Fälchle, voorraad.adobe.com
Toelaatbare diepte van vervolgens geskepte vertikale gleuwe in draende messelwerk sonder statiese verifikasie
daarna geproduseer slots
200 - 239 mm
300 - 364 mm
meer as 365 mm
Volgens DIN 4103-1 / 11 moet nie-draende binnemure horisontale statiese en skokladings kan weerstaan. Horisontale en vertikale gleuwe het dus 'n invloed op die buig- en dravermoë van skeidingsmure. Horisontale gleuwe word slegs vanaf 'n muurdikte van 175 mm toegelaat met die gleuflengtes en -dieptes gespesifiseer in die tabel "Toelaatbare diepte van horisontale gleuwe in draende messelwerk sonder statiese verifikasie". Aangesien die maksimum buigspanning in skeidingsmure byna in die middel van die paneel voorkom, het horisontale gleuwe in die boonste en onderste steunareas slegs 'n weglaatbare effek op die buigdrakrag. Daarom is gleuwe aan die bo- en onderkant van die muur minder krities vanuit 'n statiese oogpunt as in die middel derde van die muur.
In die geval van nie-draende skeidingsmure, mag vertikale gleuwe slegs retrospektief gemaak word met die afmetings gespesifiseer in die tabel "Toelaatbare diepte van later geskepte vertikale gleuwe in draende messelwerk sonder statiese verifikasie " en slegs met " presisie gereedskap ". Die gebruik van 'n hamer en beitel of hoekslyper word nie toegelaat wanneer nie-draende skeidingsmure gesny word nie, want hierdie metodes kan die maksimum toegelate gleufdieptes oorskry. Daarom moet gereedskap met 'n "stop" (dieptemeter) gebruik word. Daarbenewens moet slegs toestelle wat nie die struktuur van die messelwerk vernietig nie en nie die stabiliteit van die skeidingsmuur in gevaar stel nie, soos muurjaers, gebruik word vir die gleuf van nie-draende binnemure.
Lê leë pype in die muurgleuf © VRD, fotolia.com
Klankisolasie - brandbeskerming - termiese isolasie
Wanneer muurgleuwe gemaak word, moet altyd onthou word dat gleuwe 'n impak het op klankisolasie, brandbeskerming en termiese isolasie. Indien die muurdikte en dus die massa van die messelwerk plaaslik verminder word, word die klankisolasie by hierdie plaaslike punte verminder. Dit is dus belangrik om te verseker dat daar geen klankoordrag tussen onbekende leefareas is nie.
Muurgleuwe het 'n impak op klankisolasie
Draende en nie-draende binnemure in soliede konstruksie voldoen aan die hoë vereistes van strukturele brandbeskerming. Korrek uitgevoerde muurgleuwe (volgens EN 1996-1-1) verminder nie die brandweerstandstye gespesifiseer in DIN EN 1996-1-2 in draende mure. Vertikale muurgleuwe in nie-draende mure moet egter nie minder as sekere muurdiktes wees nie. Die muurdikte insluitend gips moet ten minste twee derdes van die vereiste minimum muurdikte wees en nie minder nie as 60 mm. In die geval van horisontale gleuwe in nie-draende mure, moet die muurdikte insluitend pleister ten minste vyf-sesdes van die vereiste minimum muurdikte wees en nie minder nie as 60 mm.
Die basiese reël vir die geboukoevert is dat die termiese isolasie nie deur muurgleuwe benadeel moet word nie. Dit het gewoonlik geen effek op die elektriese installasie nie. Horisontale en vertikale gleuwe wat later gemaak word om elektriese kabels in buitemure te lê, word oor die algemeen nie in ag geneem nie.
Wenk: Jy kan ook ons ​​gids lees oor leë pype in elektriese installasies en die aanlê van elektriese kabels