Hoe om 'n badkamer se uitlaatventilator te installeer - Versamelings
Hoe om 'n badkamer se uitlaatventilator te installeer
'N Goeie werkende badkamer-uitlaatventilator vervang besoedelde lug in een kamer deur vars lug vanuit 'n aangrensende kamer of gang. 'N Badkamer sonder behoorlike ventilasie ly met mistige spieëls en onaangename reuke. 'N Oop venster help om die kamer uit te lug. Dit werk goed, tensy die volgende persoon haastig die badkamer moet gebruik. Gelukkig vind baie huiseienaars dit moontlik om 'n ventilator vir badkamers in hul huis te installeer.
Voordat u met hierdie projek begin, moet u die nodige permitte verkry en die plaaslike boukodes verifieer en dat u huiseienaar se versekering nie 'n gelisensieerde kontrakteur benodig vir hierdie soort take nie, veral nie die elektriese gedeelte nie. Gebruik die boukodes om sekere vereistes uit te klaar, soos die aanvaarbaarheid van 'n soepel afvoeropening. 'N Ervare DIY-huiseienaar wat gesonde verstand gebruik, veilig werk en verwys na die vervaardiger se instruksies as vrae ontstaan, voltooi hierdie projek dikwels binne een dag sonder enige probleme.
Die koop van 'n badkamer-uitlaatventilator
Oorweeg die algemene beskikbare opsies, soos lig, naglig of verwarmer as u na 'n nuwe badkamer se uitlaatventilator kyk. Die voordele van hierdie funksies weeg baie keer swaarder as die koste daarvan. Onthou egter dat baie van hierdie opsies addisionele bedrading of 'n opgradering van die elektriese stroombane benodig. Die meeste badkamerventilatorventilators gebruik 'n stroombreker van 15 amp en 14-meter bedrading. As gevolg van die verhoogde krag wat getrek word, benodig aanhangers met verwarmers gewoonlik 'n stroombreker van 20 amp en 12-meter bedrading. Gebruik die vervaardiger se elektriese spesifikasies om dit te bevestig.
Let veral op die waardering van CFM en sones van die aanhanger. Die CFM, kubieke voet-per-minuut-gradering meet die hoeveelheid lug wat 'n waaier beweeg en die sonwaardering identifiseer die geluidsvlak van die eenheid. Om 'n uitlaatventilator te bereik, moet die eenheid op 'n behoorlike grootte kanaalstelsel aansluit. Deur byvoorbeeld 'n eenheid aan 'n 3-duim-kanaal te koppel wanneer die spesifikasies 'n 4-duim-buis vereis, word die lugbeperking en vibrasie verhoog. 'N Ventilasieventilator trek lug uit die kamer; 'n buislose waaier sirkuleer egter bloot die lug terug in die kamer in.
Beplan die uitleg van die uitlaatventilatorstelsel
Die volledige installering van die stelsel help die installateur om probleme te identifiseer wat later kan opduik. Installateurs wat blindelings 'n gat in die badkamervlak plafon sny sonder om die stelsel uit te lê, kom soms in die moeilikheid as hulle 'n ongesiene obstruksie, soos 'n loodgieteropening of lugversorgingskanaal, in die pad ontdek. 'N Vinnige reis na die solder sal hierdie items vooraf opspoor.
Identifiseer die plek van die uitlaatventilator: Probeer om die waaierhuis naby die middel van die kamer of langs die stortkas op te spoor. Druk die punt van 'n skroewedraaier op die gewenste plek deur die gips. As die gips nie die skroewedraaier sal hou nie, plak dit vas. Die skroewedraaier dien as 'n plekhulpmiddel. Klim met 'n tweede skroewedraaier op die solder en vind die eerste skroewedraaier. Kyk na die gebied rondom die eerste skroewedraaier vir obstruksies. As 'n obstruksie die gekose plek inmeng, soek 'n geskikte plek en druk die tweede skroewedraaier deur die badkamerdak.
Beplan die kanaal se pad: Soek die direkste roete vanaf die uitlaatventilator na die afvoeropening. 'N Kort reguit buisloop help die ventilator se doeltreffendheid, terwyl 'n lang beperkte kanaal die waaier geweldig kan belemmer.
Sny die gat in die badkamertak
Plaas die waaierbehuizing: haal die skroewedraaier van die badkamerplafon af. Sentreer die waaierhuis oor die skroewedraaiergat in die plafon. Trek die buitekant van die waaierhuis met 'n potlood na.
Sny die gat in die plafon van die badkamer: druk 'n gipsaag in die gat wat die skroewedraaier gemaak het. Sny van die skroewedraaiergat na die omtrek en volg die buitelyn.
Voed elektrisiteit aan die waaier
Skakel die stroombreker wat die kragbron van die waaier beheer. Hou die stroomonderbreker uit vir die res van hierdie projek. Volg alle elektriese veiligheidsreëls en stop en bel 'n gelisensieerde kontrakteur as u twyfel.
Die opsporing van die uitlaatventilator: Vergelyk die stroomsterkte van die stroombreker met die elektriese spesifikasies van die uitlaatventilator. In baie gevalle voorsien die bestaande badkamerkring genoeg krag vir 'n uitlaatventilator, of selfs 'n waaier- / ligkombinasie-eenheid, sonder om die stroombreker en draadstel op te gradeer. As dit die geval is, gebruik dan die drade wat die bestaande ligskakelaar voer as die kragbron van die uitlaatventilator. Indien nie, raadpleeg die plaaslike boukodes vir vergunning- en lisensievereistes voordat u verder gaan.
Skakel die draadstel vanaf die skakelkas na die waaiereenheid: Die draadmeter en tipe wat gebruik word hang af van die hoeveelheid skakelaars wat gebruik word om die eenheid te gebruik. Gebruik 'n 14-2-draadstel wanneer u slegs een waaier of 'n waaier / lig-kombinasie-eenheid installeer wat op een skakelaar werk. As u twee skakelaars gebruik om 'n waaier- / ligkombinasie-eenheid te gebruik, moet u 'n 14-3-draadstel gebruik. 'N 14-2-draadstel bevat twee geïsoleerde en een blote 14-maat draadstringe, terwyl 'n 14-3-draadstel drie geïsoleerde en een kaal draadstringe bevat. Eenhede met 'n verwarmer benodig gewoonlik 'n 12-2 vir die opsie vir die verwarmer.
Sny 'n vierkantige gaatjie van 6 duim in die gips, ongeveer halfpad tussen die plafon en die skakelaar. Steek 'n hand in die gat en voel rond vir beperkings, soos 'n vuurblok. Voer die draadstel van die waaiereenheid vanaf die solder af deur die muur en in die skakelkas met behulp van die gat in die gips. Druk ongeveer ses duim draad in die skakelaar. Draai die draadstel na die gat in die plafon vir die waaierhuis. Sny die draadstel ongeveer een voet langer as wat nodig is. Die ekstra draad maak dit makliker om die behuising te installeer.
Draad die skakelaar: As u een skakelaar gebruik om die eenheid te beheer, verbind dan die swart draad van die stroombreker na die een skakelaar en die swart draad wat na die eenheid lei, aan die ander skakelaar. Bevestig albei kaal drade aan die groen grondterminaal van die skakelaar. Draai die punte van albei wit drade saam en bedek dit met 'n draadmoer. Bevestig die skakelaar aan die skakelaar.
As u twee of meer skakelaars gebruik om die eenheid te beheer, heg dan 'n geïsoleerde draad van vier duim aan elke skakelaaraansluiting, insluitend die grondaansluitpunte. Kombineer alle wit drade in die skakelkas en bedek die punte met 'n draadmoer. Druk hierdie groep drade aan die agterkant van die skakelkas. Groepeer die kaal koperdrade en die draadkabels wat aan die groenkleurige grondaansluitings van die skakelaar gekoppel is en bedek die punte met 'n draadmoer. Druk die gronddrade teen die wit draadstel in die skakelkas, en laat ruimte in die kassie vir die oorblywende swart draadstelle en die skakelaars. Neem een ​​draadkabel van elke skakelaar en kombineer dit met die swart draad van die stroombreker. Draai 'n draadmoer aan die punte van hierdie groep en druk dit in die skakelkas. Koppel 'n swart draad van die uitlaatventilator met die oorblywende draadkabel op 'n skakelaar. Draai die punte saam en beskerm dit met 'n draadmoer. Herhaal dit met die oorblywende skakelaars en drade vir die waaierfunksie. Draai 'n stuk elektriese band om elke skakelaar en bedek die draadklemme. Bevestig elke skakelaar aan die skakelkas en installeer die skakelplaat.
Berei die waaierbehuizing voor vir installasie
Verwyder die waaiermotor en die bevestigingsbeugel: die bevestigingsbeugel klap gewoonlik op sy plek, sommige eenhede gebruik 'n sluitmoer. As die bevestigingsbeugel op sy plek klik, plaas 'n skroewedraaier met 'n plat kop in die ruimte tussen die bevestigingsbeugel en die behuising. Draai die skroewedraaier effens, laat die vergrendeling van die bevestigingsbeugel los en wip die beugel van die behuising af. As 'n moer die waaierbeugel op sy plek hou, verwyder die moer en lig die waaierbeugel uit die behuising.
Maak die elektriese kompartement oop: verwyder die skroef wat die deksel van die elektriese kamertjie op sy plek hou. Verwyder die draadklop, 'n ronde metaalskyf wat die draadpoort bedek, met 'n skroewedraaier. Installeer 'n draadklem in die draad-toegangspoort.
Bevestig die afvoerpoort: skuif die agterste demper in die einde van die afvoerpoort. Die agterste demper voorkom dat windgedrewe buitelug die badkamer binnedring. Plaas die afvoerpoort op die behuizing van die uitlaatventilator en bevestig dit aan die behuising met 'n folie-gesteunde kleefband met die boukode.
Installeer die behuising van die uitlaatventilator
Plaas draad in die behuising: Skuif ongeveer ses sentimeter van die draadstel deur die draadklem van die behuising en in sy elektriese kompartement. Draai die draadklem vas.
Monteer die waaierbehuizing: Plaas die waaierbehuizing teen die plafonbalk of steun, en hou die onderkant van die behuising teen die oppervlak van die gips. Die onderkant van die behuising mag nie onder die gips hang nie. Draai 'n skroef of spyker deur die gate op die monteringstappe van die behuising.
Bedraad die waaierbehuizing: stroop ongeveer 1/2 duim van die isolasie uit elke draad. Draai alle kaal koperdraaddrade om die groen skroef. Draai die swart draad van die waaierskakelaar en die draadkabel gemerk "waaier" saam en bedek dit met 'n draadmoer. Doen dit weer aan die wit draad van die waaierdraadstel en die wit "waaier" -kabel. Herhaal hierdie stap vir elke aangeskakelde bykomstigheid. As een skakelaar alle waaierfunksies beheer, draai alle gemerkte draadkabels om die swart draad van die skakelaar en alle wit kabels teen die wit draad en beskerm elke draadstel met 'n draadmoer. Vou alle draadstelle in die elektriese kompartement. Plaas die deksel van die kompartement terug.
Monteer die ontlading
Aangesien sommige plaaslike boukodes 'n sofietafvoer toelaat, terwyl ander slegs dak- en / of gewelpenetrasies toelaat, begin die beplanning van die buisstelsel by die afvoeropening. Die afvoeropening laat die kanaal ideaal in 'n reguit lyn loop met 'n effense opdraand van die waaier tot by die luifel. Elke buiging in die kanaal verhoog die lugvloeiweerstand en verminder die waaierdoeltreffendheid.
Noordelike klimate moet ysdam moontlikhede oorweeg voordat hulle 'n dakopening gebruik. Ysdamme kom soms voor wanneer warm lug wat deur die ventilasiestelsel beweeg, sneeu smelt wat bo 'n afvoeropening op die dak versamel is. As die badkamer se uitlaatwaaier afskakel, bevries die gesmelte sneeu onder die vries van die buitelug. Die ys wat daaruit ontstaan, kom onder die gordelroos die naaste aan die opening, wat uiteindelik 'n ysdam veroorsaak.
Plaas die plek van die ontluchtingsopening: Trek die buitelyn van die inlaatpoort van die afvoeropening op die montageoppervlak. As u 'n dak- of gevelopening gebruik, moet u die buitelyn op die dak of gewel van die solderkant af naspeur. Dit verhoed dat u per ongeluk 'n dakkap of steunbalk kap. Spasieer 'n soepel ventiel tussen 'n stel kappe.
Sny die gat vir die afvoeropening: Sny die omtrek van die opening met die toepaslike gereedskap. Oorweeg dit om 'n saagsaag te gebruik wanneer u deur 'n houtdakdek of gevelboorde en lugknipsels sny wanneer u met aluminium soffitmateriaal werk.
Bevestig die afvoeropening: Dien 'n kraal van die toepaslike seëlmiddel om die flens van die afvoeropening. Gebruik dak seëlmiddel op dakgemonteerde openinge en buitegraadse kalfateren op gewel- en soffitgemonteerde vents. Bevestig die luifel aan die gebou met skroewe of spykers.
Verbind die buis
Baie tegnici gebruik verkieslike buigbare aluminiumkanale op 'n ventilasie-stelsel in die badkamer. Hierdie liggewig tipe buig buig maklik en sny met 'n nie-getande mes. Kies die kanaalgrootte, gewoonlik 3 tot 4 sentimeter breed, wat ooreenstem met die afvoerpoort van die waaier.
Berei die buis voor: rek die buigsame aluminium buis tot sy volle lengte.
Installeer die kanaal: Plaas die kant van die kanaal, die gekrimpte punt, in die inlaatpoort van die afvoeropening. Loop die buis vanaf die afvoerpoort na die waaierbehuizing. Plaas die manlike punt op elke bykomende stuk in die vroulike punt van die vorige stuk. Sny die laaste stuk met 'n nie-getande mes in lengte. Skuif die gesnyde punt oor die afvoerpoort van die waaier.
Bevestig die buis: hou die buis met 'n buisriem of hangmateriaal op sy plek. Plaas die eerste band binne twee voet van die afvoeropening en plaas elke vier voet 'n ekstra hanger. Gebruik addisionele hangmateriaal om die buik in die buis op te lig, en voorkom dat oormatige vog in die lae gebiede versamel.
Sluit alle buisverbindings af: Wikkel 'n gedeelte kleefband met folie-rug, dieselfde band wat gebruik word om die afvoerpoort te beveilig, rondom elke buisverbinding. Druk die kleefband met 'n rakel of 'n lepel teen die kanaal vas. Hierdie tipe band weerstaan ​​hitte en hou sy vorm beter as kleefband of lapdoek.
Stel die badkamer se uitlaatventilator bymekaar en toets dit
Monteer die waaier: hou die waaiermotor teen die behuizing vas en klik dit vas of draai die borgmoer van die behuising vas. Plaats kleefband met metaalrubber op die naat tussen die waaiermotor en die waaierbehuizing. Hierdie ekstra stap voorkom dat gerammel word, wat 'n algemene probleem is wanneer insteekwaaiermotors nie styf in die behuising pas nie.
Sluit die krag aan: steek elkeen van die stekkers van die waaier in die toepaslike aansluiting. Elke bykomstigheid gebruik sy eie steekproef, selfs wanneer 'n uitlaatventilator met bykomstighede een skakelaar gebruik.
Installeer die waaierluif: druk een veerklem in en steek dit in die gleuf aan die kant van die waaierhuis. Laat die veerknip los. Herhaal dit met die tweede veerknip. Druk die bodem van die luifel omhoog en dwing die veerklemme in die waaierbehuizing totdat die clips die lamell teen die plafon hou.
Toets die waaier: Skakel die waaier en alle toepaslike bykomstighede aan. Alles moet aanskakel sonder om die badkamerbreker of GFCI te laat val. Baie mense toets die effektiwiteit van die waaier met 'n kers. Steek die kers aan en blaas dit uit. Hou die kers ongeveer ses sentimeter weg van die luifel van die waaier en kyk hoe die rookstroom die waaier binnedring. Die waaier moet al die rook uit die kamer trek.