Nuus - Algemene kennis van dieselgeneratorstel
Voorbereiding voordat die eenheid begin
1. Kyk dat die oliepeil van smeerolie, koelmiddelvlak en brandstofhoeveelheid binne die voorgeskrewe skaallyn en binne die voorgeskrewe bereik is.
2, kyk na die dieselenjin olie toevoer, smeer, verkoelingstelsel van elke pypleiding en voeg of daar olie lekkasie, water lekkasie verskynsel.
3. Kyk of die elektriese stroombaan verborge gevare het vir lekkasie, soos gebreekte vel, of die aarddraad en die elektriese stroombaan los is en of die verbinding tussen die eenheid en die fondament stewig is.
4. As die omgewingstemperatuur laer as nul is, voeg 'n sekere hoeveelheid antivriesmiddel in die verkoeler by volgens die verhouding in die handleiding.
5. Wanneer die dieselopwekkerset vir die eerste keer aangeskakel word of vir 'n lang tyd gestop word, moet dit die lug in die brandstofstelsel uitput.
6. Rol die skakelwaentjie van die kragopwekker in die werkposisie en kyk of die energiestoorskakelaar in lyn is.
Die eenheid begin
1. Nadat u die veiligheid in die kontroleboks gesluit het, druk die startknoppie vir 3 ~ 5 sekondes. As die begin nie suksesvol is nie, moet dit 20 sekondes wag om weer te begin. As die opstart baie keer nie suksesvol is nie, moet die opstartproses gestaak word, en die batteryspanning of olieskakeling en ander foutfaktore moet uitgeskakel word voordat u weer begin.
2. Let op die oliedruk wanneer u begin. As die oliedruk nie vertoon word nie of baie laag is, moet u dadelik stop en kyk.
1. Gaan na die aanvang van die eenheid die parameters van die kontroleboksmodule na: oliedruk, watertemperatuur, spanning, frekwensie, ens., Binne die gespesifiseerde omvang, en teken dit elke 1 uur in die rekordboek aan.
2. Normaalweg bereik die spoed van die eenheid die nominale spoed direk na aanvang; Vir eenhede met 'n stilstandvereiste is die stilstandtyd gewoonlik 3 ~ 5min en is die rustyd nie maklik om te lank te wees nie, anders kan dit verwante komponente van die kragopwekker uitbrand.
3, kyk na die lekkasie van olie, water en elektriese toestelle.
4. Kontroleer die bevestiging van elke verbinding van die eenheid om te sien of daar losmaak en gewelddadige vibrasies is.
5. Let op of die verskillende beskermings- en moniteringstoestelle van die eenheid normaal is.
6. Kyk of die temperatuur van die kragopwekker binne die gespesifiseerde gebied is.
7. Sluit die kragtoevoer wanneer die snelheid die gegradeerde snelheid bereik en die parameters van die werking sonder lading stabiel is.
8. Kontroleer en bevestig of die parameters van die beheerskerm binne die toelaatbare bereik is, en kyk weer na die trilling van die eenheid, of daar drie lekkasies en ander foute is.
9. Oormatige werking is streng verbode wanneer die eenheid aan die gang is.
Parallelle werking van eenhede
1. Stel die eerste masjien as die hoofmasjien, en die tweede masjien as die slawemasjien.
2. Nadat die eerste kragopwekker glad verloop het, sal die tweede kragopwekker parallel in werking gestel word.
3. Nadat die twee masjiene parallel geloop het, moet daar aandag gegee word aan die grootte van die omgekeerde werk, wat onder normale omstandighede tussen 1 en 10 kW is. Kontak die vervaardiger vir verwerking as dit hierdie reeks oorskry.
Die rem moet oopgemaak word voordat dit afgeskakel word. Oor die algemeen moet dit 3 ~ 5 minute duur om te stop nadat dit afgelaai is.
1. In die geval van enige afwyking in die werking van die kragopwekker, moet dit onmiddellik afgeskakel word en dit betyds aan die mynversending rapporteer.
2. In geval van noodstilstand, druk die noodstopknoppie of druk die stopbeheerhandvatsel van die brandstofinspuitpomp vinnig na die parkeerposisie.
Bestuur vir die opwekking van ...
Bestuurstelsel vir dieselkragopwekker-kamer 1. Eerstens moet die elektrisiën die kragopwekker korrek gebruik volgens die bedryfsreëls, 'n goeie werk verrig in die onderhoud van die kragopwekker, maak 'n goeie rekord wanneer u elke keer werk. 2. Gaan alle dele van die kragopwekker, koelmiddel, brandstof na ...