Herstel FI stroombreker - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Herstel FI stroombreker
Slegs 'n resstroombreker beskerm mense teen elektriese skokke
Die resstroomstroombreker, of kortweg FI-stroombreker, verseker dat die stroombaan binne millisekondes onderbreek word as mense met 'n defekte lyn of 'n defekte toestel in aanraking kom. Aangesien hierdie beskerming teen noodlottige elektriese skok dikwels nog nie in baie ou geboue bestaan ​​nie, word dit dringend aanbeveel.
FI stroombreker elektrisiën © Marcus Hofmann, fotolia.com
Die funksie van die resstroomstroombreker
Normaalweg funksionerende elektriese toestelle het 'n ewe sterk stroomvloei. Die elektrisiteit in 'n verbruiker (lamp, stofsuier, broodrooster, ens.) vloei in, vloei weer uit. As die verbruiker egter 'n isolasiefout ('n stukkende kabel) het en 'n persoon raak daaraan, dan word 'n min of meer sterk stroom via die liggaam na die aarde afgevoer. Daar is dus 'n verskil tussen die inkomende en uitgaande stroom. En dit is presies waar die resstroombreker ter sprake kom. Dit reageer baie vinnig en skakel die toestel af teen 'n verskil van 30mA. Elektriese skok is steeds moontlik, maar dit is nie meer so gevaarlik nie. Reststroombrekers van normale ontwerp skakel foutiewe elektriese toestelle op alle pole binne 0,2 of 0,4 sekondes af.
Funksie van 'n resstroomstroombreker
Dit hoef egter nie altyd 'n persoon te wees wat die foutstroom ontlaai nie. 'n Aardfout wanneer 'n defekte kabel die aarde raak, aktiveer ook die resstroombreker.
Struktuur van 'n FI / RCD resstroomstroombreker © bilderzwerg, fotolia.com BELANGRIK: Die gebruik van resstroombrekers is sedert 1 in Duitsland. Mei 1984 verpligtend in kamers met bad of storte (nuwe gebou). Sedert die 1ste. In Februarie 2009 moet alle sokstroombane met 'n nominale stroom van tot 20A ook toegerus wees met 'n resstroombreker in nuwe geboue. tot 30% red
Herstel van die resstroomstroombreker
Die heraanpassing van 'n resstroombreker moet beslis aan 'n spesialis oorgelaat word. Veral as dit kom by so 'n sensitiewe area soos die beskerming van lewe en ledemate. Basies: Werk aan die elektriese stelsel is taboe vir leke!
Die installering van die FI-skakelaar is in beginsel relatief eenvoudig en word in die lont of verspreidingskas uitgevoer. Die toestel is in winkels beskikbaar vir tussen 30 en 50 euro, afhangend van die weergawe. Dit neem ongeveer 'n uur om te monteer.
FI-stroombrekers is beskikbaar in verskillende groottes: 16 A, 25 A, 40 A, 63 A en 100 A (ampère). Die stroomsterkte dui die aangeslane stroom aan waarvoor die FI-skakelaar ontwerp is. Die afmetings van die FI-skakelaar word gekies na gelang van die stroomop-versmeltings. As 'n reël word 16 A gebruik om 'n huis te beskerm.
'n Plek vir die FI-stroombreker moet in die verdeelbord na die meter gevind word, maar voor die versmeltings (masjiene / stroombrekers). Om die area agter die meter spanningsvry te kry, sal die sekerings in die huisaansluitingskassie van die energievoorsiener normaalweg "getrek ". Aangesien die huisaansluitingskassie deur die energieverskaffer verseël is, kan dit slegs deur 'n gelisensieerde elektrisiën gedoen word. As die verspreidingskas 'n onderverspreiding is, word skroef lont gewoonlik in die stroomop lont boks gebruik. Hulle moet losgeskroef word om die verdeelboks spanningsloos te kry.
RCD: installasie en instandhouding Let wel: Let ook op die artikel "Elektriese installasie - Wat kan jy self doen? "En " Veiligheidsreëls vir elektriese installasie ".
Eerstens word die FI-skakelaar in die verdeelkas agter die elektrisiteitsmeter en voor die lont (masjien / stroombreker) geheg.
In die volgende stap word die verbinding tussen terminaal L1 en die lont ontkoppel met 'n naald-neus tang. Dan word die kabel in die verbindingsklem L1 van die FI-stroombreker ingevoer en styf vasgeskroef. Om te sien of die kabel vas is, trek die langneustang die kabel kort en skielik.
Gaan op dieselfde manier voort met geleiers L2, L3 en N.
Dan word die draaddrade in die ooreenstemmende kleure in die terminale L1, L2, L3 en N van die resstroombreker gevoer en vasgeskroef. Dan word die gestrande draad na die ooreenstemmende verbindingsklemme van die lont (masjien / stroombreker) gelei en vasgeklem.
"Uitgetrekte " of afgeskroefde versmeltings word weer geïnstalleer. Voordat die FI-stroombreker in werking gestel word, moet die Duspol by die terminale van die FI-skakelaar gebruik word om te bepaal of die toepaslike spanning teenwoordig is. Daar moet 400 volt tussen die geleiers L1, L2 en L3 wees en 230 volt tussen L1, L2, L3 en die N.
Indien dit die geval is, word die resstroombreker in werking gestel. Om die heraanpassing van die FI-stroombreker te voltooi, word die toetsknoppie op die FI-stroombreker gedruk. Dit moet onmiddellik aktiveer.
FI stroombreker verbinding beginsel
Om moontlike foute uit te sluit, moet die toetsknoppie van die FI-skakelaar met gereelde tussenposes gedruk word om funksionaliteit te verseker.
Bedradingsdrade met draadeindmoue in die ooreenstemmende kleure
Elektriese installasie: Belangrike tekens en simbole vir elektriese gereedskap BELANGRIK: Dit is nie sonder rede dat die installering van elektriese stelsels een van die meesterhandwerk in Duitsland is nie. Dit beteken dat die elektriese installasie deur 'n meestermaatskappy uitgevoer moet word en is taboe vir leke! Hierdie verbod geld vir alle elektriese stelsels in die huis. Wenk: U kan ook ons ​​artikel Beskermingskonsepte vir elektriese installasies lees.