Betonvloer rei vir warm water vloer
vloer rei vir warm water vloer kan onontwikkelde self wees. Hierdie komponent van die stelsel is noodsaaklik ten einde die pype betroubaar te beskerm teen skade. Verder is die teenwoordigheid van 'n sterk sement bedekking maak dit maklik om bolaag lê.
Voorbereiding voor hervestiging rei
Rei vir warm water vloer moet toegerus word volgens die reëls, sal die enigste manier wees om die gewenste uitwerking en duursaamheid van die stelsel te bereik. Hoe het jy dit regkry om net 'n versamelaar, wat deel is van die vloer berg, kan jy begin om die oppervlak te berei. Vir hierdie doel, moet die basis goed skoongemaak word van stof, benewens, ons moet nie vergeet dat die vloer moet nagegaan word vir vlakheid. Maar moenie probeer om perfek plat basis doen, as dit nie nodig is. nivellering die behoefte mag ontstaan slegs wanneer die ongelykheid van die vloer groter as 'n paar sentimeter. Andersins, sal die pyp voorsien word teen verskillende druk van die das, wat skade kan veroorsaak.
Voordat dit gelê rei vloer vir warm water vloer, moet bereid wees om deur die gebruik van 'n basis laag van waterdigting. Dit dien as die eerste in 'n ry na nivellering vlaklae voor beslissende kern. Waterdigting verhoed interaksie van die stelsel van verhitting met vog wat gewoonlik kom van die onderste vlak. Moenie vergeet dat die behoefte om vergoeding te bied vir termiese uitsetting van die rei, vir hierdie om aansoek te doen demping band. Dit moet op die omtrek van die kamer te sit, op die versterking gom. Dit is nodig om so 'n band, wat ongeveer gelyk aan 15 cm moet gebruik.
Rei vir warm water vloer moet 'n samestelling en verwarming materiaal wat nie net in staat om te funksioneer aan die stelsel doeltreffendheid te verbeter, maar ook sal hitteverlies te voorkom. Dit is moontlik te danke aan die vermoë van die isolator om die verhitte lug direk aan die binnekant van die kamer. Dit is belangrik om die dikte en tipe isolasie lae kies, sal dit 'n paar van die faktore, waaronder jy die tipe bolaag en uitleg van die kamer kan kies beïnvloed. Byvoorbeeld, as die kamer is geleë bo die verhitte kamer, is dit toelaatbaar om uitgedrukte polistireen gebruik, terwyl die dikte gelyk aan 2 tot 5 cm moet wees. Maar as jy op die vloer in die kamer, wat is geleë op die grondvloer toe te rus, en daaronder daar is ruimte, wat sou verhit, is dit nodig om betonblok gebruik, nadat vul wat gemonteer skuim raad. Op hierdie laaste dikte moet gelyk aan 5-10 cm wees.
Beton rei vir warm water vloer het 'n paar spesiale eienskappe, indien so 'n verwarming tree op as 'n nie-kern en meer na die radiator. Dan, in die rol van termiese isolering laag moet slegs gebruik word penofol foelie, wat daar gelê is nie in 'n enkele laag. Gesê materiaal is ook bekend as 'n poliëtileen skuim.
die bevordering van die behoefte aan
Om te bind 'n kwaliteit van krag en weerstand teen verskeie vorme van skade en impak, dit moet versterk deur die gebruik van die versterking hok. As dit moet gebruik word staal net. Die behoefte om te kies watter die bars het 'n breedte van ongeveer 5 mm. Onder andere, is die herlewing van verhitting pype om die bevordering van raam voldoende dikwels vasgestel. Dit word gedoen as 'n alternatief tot vaststelling hierdie elemente. Want anders sal die pyp sal moet word vasgestel deur middel van spesiaal geskep vir hierdie wedstryd.
Funksies te vul rei
Die pype sal gestuur word in die das, moet die totale lengte nie langer as 90 m wees. As jy het om te werk met dimensionele plek, sal jy het om twee bane te gebruik, sal die enigste manier in staat wees om 'n hoë gehalte verwarming kry. Gebruik word as deel van die rei, in sommige gevalle, beveel ons aan 'n geriffelde pyp, wat nodig is om die kompressie gewrigte te beskerm teen skade.
In bykomend tot die maas voor giet die rei gelê kan word en spesiale matte, wat gebruik word vir bevestiging pype. Om dit te doen, is die staal profiele gebruik. As jy besluit om hierdie rooster te gebruik, is dit nodig om dit te versterk in die vrye posisie, moet jy aansoek doen op dieselfde knipsels. Wanneer daar besluit word om aluminium te gebruik profiele wat nodig is om dit op te los om die Konsep laag deur middel van stokkies. Slegs dan kan jy voortgaan om die installering van pype, wat in spesiale sitplekke geplaas. In die geval van die vasstelling van die matte is uitgevoer base wat dien as die mees geskikte metode, maar dit sal bekend gemaak word en aansienlik duurder as ander. Dit is te wyte aan die feit dat sal 'n spesiale verwarming materiaal te gebruik.
Aanbevelings gemaak deur giet
Rei vir water verhitting, die samestelling van wat hieronder beskryf word, moet nie so lank as wat die stelsel nie sal getoets word. Dit moet gedoen word deur te druk, wat uit nadat die kring boekies gedra. Dit sal jou help om te verstaan of die buis ongeskonde. Hierdie stap neem tyd, 'n beperkte dae. Die koelmiddel stelsel kom onder druk, wat gelyk is aan 5 OTM is. As beserings is aangemeld, kan jy begin om die rei vul. Maar die werkdruk in die pype is nodig vir hierdie tydperk te hou. Warm water moet nie gevoer word, aangesien dit beslis die versnelling van droog vlaklae term sal beïnvloed. As gevolg hiervan, het die rei nie verkry as gevolg van sy krag.
Materiaal seleksie bolaag
Vloerbedekkings kan begin om net 28 dae na die rei berg. Die keuse van sy soort, is dit nodig om in ag te neem die termiese geleidingsvermoë van die materiaal. Die mees uitstaande prestasie het die keramiek teëls. Aanvaarbare gebruik soliede hout of hout parket. As 'n bolaag om laminaatvloer kies, word dit aanbeveel om een wat spesifiek ontwerp is vir ondervloerse verhitting koop. Onder dit is toelaatbaar om 'n dun das reël, maar dit moet 'n bykomende laag van versterking hok toe te pas op die basis van die netto. Sy plasing is wat nodig is om 'n baan reëling te produseer voordat die rei.
Parameters beton rei
Minimum rei vir water verhitting word bepaal deur verskeie parameters, maar dit is nodig om te probeer om dit die mees dun maak. Tipies, die dikte is 40 mm. Maar ons moet in gedagte hou dat meer as die oppervlak van die pyp moet dit styg tot 30 mm, maar nie minder nie. Gebruik die aanbevole sement, sand en water vir die voorbereiding van die oplossing. Die hoogte van die rei vir ondervloerse verhitting water in hierdie reekse sal die oppervlak wat die hoogte plafon te verminder in te samel, en daarom is dit nie nodig is om die beton gooi meer indrukwekkend dikte. Dit is te wyte aan die feit dat die beton het 'n indrukwekkende gewig - 1 m 2 is ongeveer 300 kg, wat geld vir 'n laag dikte van 50 mm.
Rei moet nie ook dik wees vir die rede dat met die toename van hierdie parameter harder sal wees om die stelsel om 'n stabiele verwarming operasie bring uit die begin van stelsel operasie.
'N Oplossing van (vloer rei warm water dit vereis meng) hoef nie na 'n vloeistof te bekom. Dit is nodig om so 'n wyse dat daar 'n behoefte om dit gelyk te berei, moenie hom te dik ook omdat die traagheid van die stelsel op dieselfde tyd sal verhoog sit.
In sommige gevalle, die vestiging van droë rei vir ondervloerse verhitting water, dit kan die probleem van die onmoontlikheid van stapel oplossing as gevolg van sy beduidende gewig op te los.