Hoogwerkers en Bouwliften (240)
7d JLG X600AJ, 172.500 USD Knikarmhoogwerkers
7d JLG 600S, op aanvraag Knikarmhoogwerkers Toetsing en evaluering van CommManager en LevelManager beheerders met 'n demo module van Ethernet eHouse tuis automatisering | DIY – Smart Home, Home Automation, Building Management System – Archive
Evaluering Module is 'n intelligente gebou eHouse dra byna al die hardeware hulpbronne gestoor word op 'n vervanging van die PCB-produksie-aanleg by die huis . Connection demonstrasie module aan die Kontroleur is baie eenvoudig en vereis slegs 'n verband tussen die betrokke verbindings en 'n mikroverwerker kontroleerder demo PCB .
Ethernet beheerders kan verdeel word in twee hoof-variante van die hardeware:
beheerders groot – wat gebaseer is op die CommManager / LevelManager PCB
beheerders medium – wat gebaseer is op die EthernetRoomManager PCB
In hierdie pos sal ons bespreek die toetsing en evaluering van 'n groot beheerders (wat gebaseer is op CommManager / LevelManager) met Ehouse4Ethernet DEMO module .
Eerste , maak seker dat die krag module demo en CommManager / LevelManager ontkoppel verwyder het al die kabels en connectors .
Om ten volle ontleed die gedrag van die beheerder moet verbind die volgende LM / CM connector tussen modules DEMO en LM / CM:
Unclip al die drade van die terminale in die ” TOETS ” artikel
50 pen plat band uitsette (S18) connector ” Relay Outs 1 ” . En verwyder die springer ” ERM Power ” op die verband s18
50 pen plat band uitsette (S17) connector ” Relay Outs 2 ” . En verwyder die springer ” ERM Power ” op die verband S17
Verbind die netsnoer – connector ” Power ” tussen CM / LM en die module demo
Verwyder die springer ” Lig ” , die koppeling van lig sensor na die ADC .
Kyk vir die 2x32pin , sodat die individu sensors LM335 of MCP970x te koppel aan enige insette van LM / CM .
Jy kan kies slegs een soort sensor .
Dit is 'n baie meer veilige verbinding van die sensor as volle – aangedrewe sensor stroombaan , as die sensor penne raak nie krag .
Maar LM335 Sensors vir Ethernet controllers het nie die volle – skaal meting en kan meet temperatuur tot sowat 56 grade C . .
In die geval van 'n baie lae temperature kan ook die effek van verhitting deur Oorstroom , omdat hierdie sensors optimaal werk vir 5V toevoerspannings .
Wees bewus daarvan dat , afhangende van die tipe van kontroleerder (hardeware en interkonneksie-module) deel van die insette, kan verbind word op 'n gedrukte stroombaan .
Verwys asseblief na die gedetailleerde dokumentasie van die beheerder , die meting van die sensors wat nie fisies gekoppel aan ander hulpbronne .
As jy nie die beheerder , wat is alles gratis as meetinstrumente insette (EHM , ESM) moet die inset verbindings wat is 'n gratis verminder in kontroleerder (3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16) .
Die volgende stap is om die router of oorskakel na die Ethernet-kontroleerder aan te sluit via LAN RJ – 45 .
Na die nagaan en verifieer dat alle kabels korrek verbind en strenger 12VDC kragtoevoer kan verbind word met die module demo raad wat ook die krag van die kontroleerder .
Digitale Out Uitgebreide Toets
State van die digitale uitgange word vertoon op die LED's is in artikels ” UITSETTE ” evaluering module .
LED ligte vir die ooreenstemmende uitset sy inlywing en is gelykstaande aan die insluiting van 'n aflos in die produksie .
Demonstrasie-eenheid het twee onafhanklike ” UITSETTE ” artikels wat laat jou toe om te kyk uitgange gelyktydig groot controllers (CM , LM , ens) .
Dit is die opening springers ” ERM Power ” in elke afdeling van ” UITSETTE ” as die Groot Ethernet-beheerders is nie afgelei hoë spanning op hierdie gewrigte .
Power Connection in hierdie manier kan groot skade veroorsaak aan die Kontroleur .
Hulle moet gevoer word om 'n normale kragkabel as standaard krag connector controllers .
Die digitale insette van Ethernet controllers is verbind via ” Trek ” resistors die krag van die kontroleerder (3v3) .
Dit is nodig om die insette kortsluiting aan die grond beheer (LM) te aktiveer en te ontkoppel van die grond vir (LM) .
As gevolg van hierdie , event-beheer stelsel wat uit 'n verskeidenheid van bronne geslaag word , mono – stal (klok) skakelaars word gebruik .
Dit verhoed dat die prestasie van 'n botsing gebeure wanneer sodanige skakelaar kragte soos die insluiting van 'n eksterne paneel op die uitset kry ons die geleentheid dieselfde uitset af .
Insette (12) is direk gekoppel aan die Ethernet module skakelaars DEMO ( ” mikro schakelaar ” ) Is gelys in ” ERM Insette ” .
Skakelaars geïnstalleer op die demo-eenheid is ” normaalweg oop ” GEEN wat voldoen aan die ERM , LM en nie CommManager .
Druk die skakelaar op die module demo word geag die oor te skakel na 'n produksie-installasie of activering sensor gekoppel aan die inset te sluit (LevelManager) .
Die skakelaars te gebruik op die module gekoppel aan CommManager demo of LevelManager nodig het om 'n adapter connector te maak (IDC14 te IDC50) .
Daarbenewens , wat ons beskikbaar het slegs 12 insette .
Alternatiewelik , jy kan toets unisolating insette 50pin plat kabel eindig , en direk kortsluiting of te skei drade
In hierdie geval is dit ook nodig CommManager omkering van insette in CommManagerCfg . exe konfigurasie aansoek , die opstel van die vlag ” Keer ” skakelaars te gebruik om die module DEMO . Hierdie krag teenoorgestelde gedrag van die skakelaar .
Die volgende stap is om te koppel stelsel gebeure wat verband hou met 'n digitale insette vir die LM / CM .
Dit word gedoen in die CommManagerCfg . exe aansoek , deur die kies van 'n gebeurtenis uit die lys vir 'n kontroleerder van gebeure .
In die geval van 'n enkele inset beheer in die kies 'n geval ” Toggle ” (Switch) sal lei tot , elke keer as jy die skakelaar druk , dit verander die toestand van die geassosieerde produksie .
Jy kan ook beheer oor 'n enkele uitset plaas loop programme . Die program integreer enige kombinasie van die uitsette van die digitale uitgange (op , af of laat onveranderd) vir LM .
Dit sal jou toelaat komplekse lig tonele wat bestaan ​​uit 'n paar / verskeie onafhanklike verligting stroombane te beheer met 'n paar skakelaars . Na die instel van die digitale insette , druk ” Stoor Stellings ” op die belangrikste vorm te laai van die konfigurasie aan die Kontroleur .
Toetsing van meting van sensors
Na verbind en die instel van die insette analoog / digitale module demo , wat bespreek is aan die begin van die pos , dit moet word in die CommManagerCfg . exe konfigurasie aansoek om die tipe van ADC in ooreenstemming met die tipe van sensor .
Anders , die sensor waarde sal bereken word in die verkeerde toepassing sagteware beheer , panele en drempels (bv. . temperatuur) vir die uitvoer van gebeure sal nie sin maak nie .
Te toets die drempels oorskry (min , max) vir 'n gegewe insette A / D omsetter , dit nodig is om die betrokke gebeurtenis te skakel (min , max) in die CommManagerCfg . Exe aansoek .
Dit is dikwels die insluiting van een van die uitsette (wat die produksie-stelsel is verbind tot 'n aanpassing van 'n gegewe fisiese waarde soos . verwarmer , radiator klep , klep van verhitting in die kamer , ens . . ) .
In die geval van drumpel (min) en sy stop in die geval van die drumpel (max) .
Dit sal toelaat dat jy die outomatiese beheer van die fisiese waarde te bereik (bv. . temperatuur) en hou dit in die reeks (min , max) .
Dit moet ook op gelet word , die instelling van die drempels vir alle meet insette is gegroepeer in programme ADC ” ADC Stellings ” programme wat integreer outomatiese beheer en verwarming beheer , verligting , humiditeit , ens .
Wanneer jy konfigurasie-instellings , meting drempels , ADC programme en gelaai in die beheerder , jy moet ook 'n konfigurasie van ADC program hardloop .
Vir meer inligting: Home Automation – eHouse 4 Ethernet – Beheer kamer EthernetRoomManager . Lighting Beheer , verwarming , HiFi toerusting
Home Automation – eHouse 4 Ethernet , Controller – blindings , poorte , markies , alarm SMS alarm kennisgewing – Die beheerder dryf .
Home Automation eHouse 4 Ethernet , Controller – vloer , huis , Woonstel Verligting en verwarming beheer gesentraliseerde weergawe .
Home Automation – eHouse 4 Ethernet – Tegniese dokumentasie
Previous PostTestimi dhe vlerësimi i CommManager dhe kontrolluesit LevelManager me modulin demo e Ethernet automatizimi eHouse shtëpiNext Postاختبار وتقييم وحدات تحكم CommManager LevelManager مع وحدة تجريبية لأتمتة المنزل eHouse إيثرنت