UV-behandeling: Hoe om 'n UV-stelsel te kies vir gebruik van water in u fasiliteit - Genesis Water Technologies
Jy is hier: Tuis / Water Treatment / UV-behandeling: Hoe om 'n UV-stelsel te kies vir gebruik van water in u fasiliteit
Watergebruik is en sal steeds een van die grootste oorwegings wees vir ondernemings regoor die wêreld in die stryd teen waterskaarste. Deur die gebruik van proseswater, gryswater en afvalwater, sal geboue en fasiliteite hul vraag na rou water uit oppervlak- en grondwaterbronne verminder en die gepaardgaande koste verbonde aan die verskaffing van rou water en die behandeling van rou water voor gebruik verminder. Een van die ontsmettingsmetodes om hierdie water te behandel, is die gebruik van a UV-behandeling vir toedienings met waterhergebruik.
Hergebruik van water kan moeiliker wees in sekere toepassings, naamlik dié wat water benodig wat vry is van mikrobes soos bakterieë. Behandeling tot so 'n vlak vereis gewoonlik 'n tersiêre behandelingsfase. Hierdie behandeling sal gedoen word deur middel van ontsmetting, en in wese dood te maak van enige skadelike patogene organismes deur hul selwand te breek of proteïene te vernietig of DNA te muteer om te voorkom dat hulle funksioneer en voortplant.
Ontsmetting deur ultravioletbestraling neem die afgelope paar dekades in gewildheid toe weens die gebrek aan chemiese bymiddels en kompakte groottes, wat dit 'n uitstekende keuse maak vir integrasie in bestaande stelsels.
U wonder miskien hoe UV-behandeling vir toepassings met waterhergebruik ontwerp en ontwerp word.
Daarom sal hierdie artikel aandag gee aan sleutelaspekte van die ontwerpkenmerke van 'n UV-ontsmettingstelsel en waarom een ​​ontwerp doeltreffender vir 'n spesifieke toepassing kan wees.
UV-behandelingstelsels is relatief eenvoudig - daarom is dit so kompak - en bestaan ​​slegs uit enkele sleutelkomponente: lampe, 'n SS-reaktorvat, sensors en 'n kragmodule.
Ultraviolet-ontsmettingslampe word gekenmerk deur twee dinge: druk en uitset. Die lampe word vervaardig met hierdie twee eienskappe in 'n hoë of lae instelling. Daar is drie soorte lampe wat in UV-ontsmettingstelsels gebruik word.
Lae druk / lae uitset: Die mees energiedoeltreffende lampe. Dit is die beste vir laer vloei-toepassings wat minder energie tydens die gebruik wil gebruik. Die laer uitset beteken dat dit meer lampe benodig om 'n gelyke uitset as 'n kragtiger lamp te lewer, wat meer ruimte in die fasiliteit benodig.
Laedruk / hoë uitset: Mid-afstand lampe in terme van energie-effektiwiteit en kiemdodende effektiwiteit. Optimal vir hoër stroomstelsels wat ook verbeterde energie-doeltreffendheid soek. Hulle het 'n kleiner voetspoor as LPLO-lampe om 'n soortgelyke hoeveelheid water te behandel, maar is groter as MP-lampe.
Medium druk: Die kragtigste en doeltreffendste lampe. As die fasiliteit die kragtrekking van hierdie lampe kan hanteer, kan hulle hoëvloei-stelsels met 'n kleiner voetspoor as LPLO- of LPHO-lampe hanteer. Hulle het egter ook korter bedryfsduur as laedruklampe.
Hierdie komponent bevat die lampe en waar die water wat ontsmet moet word, deurvloei. Daar is twee hoof reaktortipes: oop en toe. Oop stelsels word gebou as kanale in die grond wat oop is vir die atmosfeer, en die UV-lampe word in hierdie gekanaliseerde kanaal laat sak. Geslote stelsels word aan alle kante verseël met die UV-lampe wat binne gehou word. Baie geslote stelsels is gebou in pypvormige strukture wat direk aan 'n pypstelsel gevoeg kan word, hetsy inlyn, U-vormig of S-vormig. Oop stelsels is groter, maar bied ook maklike toegang vir onderhoud, terwyl geslote stelsels meer kompak is, maar dit moet gesluit en uitmekaar gehaal word vir onderhoud, wat langer tyd kan beteken.
Binne die reaktor kan die UV-lampe parallel of loodreg op die vloei van die uitvloeisel wees. Uit die aard van hul ontwerp sal geslote stelsels gewoonlik die lampe parallel met die vloei plaas, maar dit kan óf vir 'n oop kanaal wees. Parallelle lampe kan horisontaal in die kanaal lê, wat beteken dat die bed vlak kan wees, maar die area van ontsmetting is beperk tot die lengte van die lampe. Hierdie stelsels neem ook meer tyd om lampe uit te skakel, want die hele konfigurasie moet van die kanaal gelig word. Loodregte lampe staan ​​vertikaal op in 'n baie dieper kanaal. Dit verhoog die deursnee-area van ontsmetting, en verskeie modules kan langs en stroomaf van mekaar geplaas word om die effektiewe reaksietyd van ontsmetting te verhoog. Boonop kan lampe in hierdie opset eenvoudig individueel opgetrek word vir vervanging in plaas van die hele module, wat baie vinniger vervangingstye tot gevolg het.
UV- en UVT-sensors
'N Belangrike komponent vir die monitor van die doeltreffendheid van die stelsel met verloop van tyd, wat help om te meet wanneer instandhouding gedoen moet word. Die UV-sensor meet die intensiteit van die lampuitset om die regte dosering te verseker. UVT-sensors meet transmissie, wat wesenlik is hoe effektief UV-lig die oplossing binnedring. As die transmissie afneem, kan dit 'n aanduiding wees van troebel water of lampbui. Daar is nie veel variasie in die opsies vir hierdie stelselkomponente nie, behalwe vir die verskaffer.
Wil u meer te wete kom oor die keuse van UV-behandeling vir hergebruik van water, afvalwater of prosesseringswater vir ontsmetting? Kontak die kundiges vir waterbehandeling by Genesis Water Technologies, Inc. by 1-877-267-3699 of kontak ons ​​per e-pos na customersupport@genesiswatertech.com vir meer inligting.
Vorige Pos: « Hoe kan Zeoturb-flokkulant effektiewe behandeling van flokkuleringswater lewer terwyl rioolnetwerke beskerm word?
Volgende Pos: Kostevoordele van die ontsmetting van prosessewater via UV-ligsterilisasietegnologie »