Toeganklike stort: ​​wat jy moet weet - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Toeganklike stort: ​​wat jy moet weet
Toeganklike stort: ​​wat jy moet weet
Versperringsvrye stort volgens DIN 18040-2
Sodat die stortarea geskik is vir mense met 'n wandelaar, moet die area minstens 120 cm x 120 cm wees. Natuurlik moet die storttoegang gelyk met die vloer wees, die oorgang moet nie hoër as 2 sentimeter wees nie en verkieslik skuins. Slegs 'n glyvaste bedekking van die assesseringsgroep "B " volgens GUV-I 8527 kan as 'n substraat beskou word. Die muurkonstruksie moet die sitplek en handvatsels agteraf aanpas. 'n Enkelhefboommenger of 'n nie-kontakmenger met 'n temperatuurlimiet van 45 grade Celsius maak sin as 'n menger, ongeag of dit 'n blootgestelde of versteekte menger is.
Rolstoeltoeganklike stort in ooreenstemming met DIN 18040-2
Vir mense met rolstoele is die minimum grootte 150 cm x 150 cm. Benewens die aspekte hierbo genoem met betrekking tot toegang en vloerbedekking, moet die toebehore toeganklik wees terwyl dit sit, dit wil sê 85 sentimeter bokant die stortvloer. Daar is ook:
Opvoubare stortsitplek (diepte: 45 sentimeter; sitplekhoogte: 46 tot 48 sentimeter),
Steunarms (lengte: sitplekdiepte + 15 sentimeter; hoogte: 28 sentimeter bo die sitplekoppervlak).
Ontwerp van 'n hindernisvrye stort
Daar is drie opsies vir die ontwerp van 'n hindernisvrye stort: ​​stortelemente wat geteël kan word, ook bekend as stortplanke, vloervlak-stortbakke en 'n rei met 'n stortkanaal. Al drie variante het voor- en nadele.
Teël stortelemente: voordele en nadele
Elemente wat geteël kan word, kan met dieselfde teëls as in die omliggende area bedek word. Dit skep 'n oop en harmonieuse geheelindruk. By die fabriek het die elemente die nodige gradiënt in die reeks van 0,5 tot 1,5 persent na die drein toe. Die drein kan in 'n hoek, aan die kant of in die middel geplaas word.
Die keuse van teëls vir 'n individuele ontwerp is baie groot. Om aan die vereistes vir glyweerstand te voldoen, moet die teëls gemerk word met "R11 / B " of "R12 / B ". Die evalueringsgroep "B" waarborg die geskiktheid vir nat vloere volgens DIN 18040-2. "R11 " en "R12 " staan ​​vir 'n verhoogde of hoë koëffisiënt van statiese wrywing. Met ander woorde: hierdie teëls is glyvast en vas.
Een van die moontlike nadele van 'n geteëlde stortarea is die verhoogde skoonmaakpoging vir die voege. Die probleem kan aansienlik verminder word deur groot teëls te gebruik. Daarbenewens beskerm 'n voegafwerking die oppervlaktes teen onooglike verkleuring. Ideaal gesproke is die stortbord reeds opwaarts skuins aan die kante sodat daar geen struikelgevare is nie. Indien dit nie die geval is nie, kan die teëllegger self hierdie neiging skep tydens lê.
Spoel met die vloer stortbakke: voordele en nadele
Die reeks instapstorte en vloervlak- of spoel-tot-vloer-stortbakke het die afgelope jare aansienlik toegeneem. Die keuses is skaars agter die geteëlde stort. Enigiemand wat gepla word deur die installasiehoogte van tot 2 sentimeter kan hierdie probleem maklik oplos met behulp van klein opritte.
Rolstoelgebruikers moet verseker dat die stortbak as rolstoelvriendelik aangewys word. Sommige modelle is nie ontwerp vir die hoë druk wat op die klein kontakoppervlaktes van die wiele geskep word nie. Een van die voordele bo geteëlde stortelemente is dat dit makliker is om te verseël. Stortbakke kan ook sonder groot moeite verwyder word, sou daar probleme met die drein opduik.
Gietvloer met stortafvoer: voordele en nadele
'n Gietvloer met 'n stortkanaal is 'n derde opsie om 'n hindernisvrye stort te skep. Hierdie variant word gekenmerk deur die grootste buigsaamheid. Die grootte, vorm en helling kan soos benodig gerangskik word as die ou reiwerk voldoende diep gesny is. Die stortkanaal kan enige plek geplaas word. Wanneer u die teëls kies, soos met geteëlde stortplanke, maak seker dat die glyweerstand aangedui word met "R11 / B " of "R12 / B ".
Hindernisvrye huisadvertensie Aangebied deur Geboubeplanning Hindernisvrye konstruksie vir 'n beter lewenskwaliteit Voorsiening en pensioen Hindernisvrye opknapping met Riester
Hindernisvrye stort in 'n ou gebou: moontlike probleme en oplossings
Wanneer 'n hindernisvrye stort met 'n helling in 'n ou gebou geïnstalleer word, kan probleme ontstaan ​​met die nodige installasiediepte. Gietvloer en houtbalke wat te dun is, is die grootste struikelblokke. Daar is vyf verskillende oplossings:
1.Beitel die betonplafon uit: Die nodige installasiediepte kan uit 'n deurlopende en voldoende dik betonplafon uitgebeitel word. Voordat met die handwerk begin word, moet 'n strukturele ingenieur kyk of die stabiliteit van die boustof in gevaar gestel word.
2.) Lê die drein afwaarts: Die drein in die stort word gewoonlik horisontaal gelê. Montering wat vertikaal afwaarts is, skep bykomende spasie vir die installasiehoogte. Hierdie oplossing is ideaal vir storte op die grondvloer. Die dreineringspype loop dan op die plafon van die kelder en nie in 'n sitkamer nie.
3.) Lig die drein op: As alternatief vir die vertikale drein kan 'n hoër drein die vereiste installasiediepte verminder. Die water oorkom die verskil in hoogte met behulp van 'n pompstelsel. Pompe kan onopvallend in die muur geïnstalleer word. Goeie akoestiese isolasie help om die volume van die onvermydelike pompgeluide te verminder.
4de.) Lig die vloer op: Die lig van die vloer skep bykomende installasiehoogte. Terselfdertyd gaan die kamerhoogte egter verlore, sodat hierdie maatstaf meer bruikbaar is in hoë kamers. Alternatiewelik kan die vloer net in die stortarea gelig word. Dit skep 'n platform en die grondvlak gaan verlore. Opritte kan kompenseer vir die verskil in hoogte.
5.) Gebruik spasies tussen houtbalke: Die balke van 'n houtbalkplafon moet weens statiese redes nie beskadig word nie. Die spasies tussen die balke het geen lasdraende funksie nie. Hier is genoeg ruimte vir 'n proses.
Die vereistes vir toeganklikheid soos vloervlak en grootte van die stort beteken nie 'n verlies aan styl nie, inteendeel: dit stem ooreen met die moderne neiging van oop ontwerp.
Toerusting van versperringsvrye en onbeperkte rolstoeltoeganklike storte
'n Versperringsvrye stort moet groot genoeg wees dat 'n persoon met 'n wandelaar ongehinderd daarin kan rondbeweeg. Daarom moet die vrye stortspasie nie minder as 120 cm x 120 cm of 1,44 vierkante meter wees nie. Vir 'n stort wat ten volle rolstoeltoeganklik is, is die minimum spasievereiste 150 sentimeter x 150 sentimeter of 2,25 vierkante meter.
Kontaklose modelle met bewegingsensors en enkelhefboommengers is geskik vir gerieflike werking van die menger. Die handvatsel van 'n enkelhefboommenger moet na onder wys. Dit verminder die risiko van besering aan mense met verswakte sig. 'n Temperatuurbeperker verseker dat die stort nie kan brand met water wat te warm is nie. 45 grade Celsius is 'n sinvolle boonste limiet vir die temperatuur van die stortwater.
Die muurkonstruksie van versperringsvrye storte moet teruggepas kan word met 'n opvousitplek. In die geval van onbeperkte rolstoeltoeganklike storte, is daar presiese spesifikasies vir retrofitting. Die opvousitplek moet 45 sentimeter diep wees en die sitplekhoogte tussen 46 en 48 sentimeter. Sorgkundiges beskou die spesifikasie van 'n eenvormige sitplekhoogte egter nie as baie nuttig nie.
Dit maak meer sin om jouself te oriënteer op die posisie van die gebruiker se bene en voete. As die hoek tussen die bobeen en onderbeen 90 grade is terwyl jy sit en albei voete stewig op die vloer is, is die korrekte sitplekhoogte gevind. As verskeie mense van verskillende groottes die stort gebruik, is 'n hoogteverstelbare sitplek ideaal.
Steunarms help mense met gestremdhede om selfstandig op die opvousitplek in die stort te gaan sit. Die opsie om skarniersteunrelings aan te pas, is verpligtend vir versperringsvrye storte. Wanneer 'n rolstoeltoeganklike stort teruggesit word, moet die boonste rand van die handvatsels wat aan beide kante geïnstalleer is 28 sentimeter bokant die sitplek wees. Die lengte moet die voorste sitplek met 15 sentimeter oorskry. 'n Afstand van 65 tot 70 sentimeter moet links en regs van die skarniersteunrelings gehandhaaf word.
Storthokkie, stortonderhoudsdeure of oop stort?
'n Geslote storthokkie hou spatwater betroubaar by die stortarea. Wanneer daar egter met die hulp van 'n versorger gestort word, het 'n geslote hokkie nadele. Die versorger moet in die stort staan ​​en neem dus plek op. Middelhoogte stortversorgingsdeure is 'n sinvolle alternatief vir die kajuit. Die versorger kan deur hierdie deure in die stortarea reik.
As jy genoeg spasie het, kan jy 'n hindernisvrye stort ontwerp met net een stortmuur of heeltemal sonder stortmure. Die uitdaging van so 'n instapstort met ten minste een heeltemal oop kant lê daarin om die spuitwater te beheer. By normale druk spuit water ongeveer 120 sentimeter uit 'n stortkop. Hierdie afstand moet nie in die rigting van 'n oop kant ondersny word nie.
Koste en befondsing vir 'n hindernisvrye stort
Die totale koste vir 'n hindernisvrye stort is gemiddeld 5.000 euro. Goedkoper stelseloplossings vanaf 2.000 euro is beskikbaar by spesialis handelaars. Dié ontvang egter geen dienste soos teëlwerk nie. Realistiese minimum koste vir die volledige stort is dus meer in die reeks van 3.000 euro.
Toelaes en lenings vir 'n toeganklike stort
Om 'n hindernisvrye stort te finansier, kan mense met 'n sorgvlak 'n toelae van tot 4 ontvang.Doen aansoek vir € 000 van die langtermyn-sorgversekering. Die goedkeuring vir die aanpassing van leefruimte op ouderdom word gegee na goeddunke van die individuele geval. 'n Informele brief met 'n rede en 'n beskrywing van die beplande opknappingswerk is voldoende as aansoek. Indien opknappingswerk op 'n later tydstip weer nodig is, is 'n verdere permit moontlik.
Die beleggingstoelae 455 "Ouderdom-toepaslike opknapping " van die Kreditanstalt für Wiederaufbau bied nog 'n opsie om 'n hindernisvrye stort te finansier. Die KfW-Förderbank ken 'n maksimum van 6 toelaes toe.500 euro. Streng nakoming van die vereistes van DIN 18040-2 is 'n voorvereiste vir goedkeuring. Die toelae sal eers betaal word nadat die bouwerk voltooi is. Daarbenewens verleen die Kreditanstalt für Wiederaufbau die laekostelening 159 "Ouderdomstoepaslike opknapping " tot 'n bedrag van 50.000 euro per wooneenheid.