teeth bonding 76179
whiter teeth in Houston TX
lumineers reviews Fairless Hills Pennsylvania
cosmetic dental associates DC
what is a veneer 22003
dental crown procedure in San Lorenzo CA ⭐ Babymel luiertas George Grey/Black - Ik Ben Zo Mooi
Babymel luiertas Robyn PU Dusty Pink ✅ Gratis verzending.. GET by U: Pakistan film fans prepare for Waar
Blogger GET by U at 9:45 PM
Labels: Bilal Lashari, film fans, Moribund industry, most anticipated movie, Shaan Shahid, Urdu, WAAR, Waar 2012, Waar Free Download, Waar toorent, Waar Torrent Tuinadvies Driehuis | Bel 023-2001077
Tuinadvies in Driehuis
Tuinadvies in Driehuis.
Tuinman Haarlem - Tuinadvies met expertise in Driehuis en omgeving.
Tuinadvies Driehuis: Hoveniers sinds 1920 Leer hoe om 'n elektriese transformator te installeer
Elektriese Transformers Installasie Wenke
Die installering van 'n elektriese transformator by die werkplek kan moeilik wees, veral as dit jou eerste keer is of jy is nie vertroud met elektriese transformators nie. Eerstens moet die elektriese transformator versigtig hanteer word, aangesien dit interne skade kan veroorsaak wat u met nuttelose kraguitrusting verlaat.
Dit is belangrik om alle veiligheidsmaatreëls te volg en veiligheidsuitrusting te voorsien aan die konstruksiewerker wat die transformator hanteer.
Hierdie wenke kan gebruik word vir die installering van beide droë-tipe en vloeibaar-gevulde transformators. Dit is belangrik dat u weet watter aanvaardingstoetse uitgevoer moet word. Alle vereiste aanname toetse moet voldoen aan ANSI / IEEE- en NEMA-goedgekeurde standaarde.
Elektriese Transformator Placing
By die oorweging van die ligging van die elektriese transformator installasie is dit belangrik om alle veiligheidskodes te evalueer. Die installasie moet geen bedreiging vir normale beweging van personeel of toerusting inhou nie. As die elektriese transformator op grondvlak geïnstalleer word, is dit belangrik om grondkenmerke en grondgedrag te evalueer.
Swak grondtoestande kan lei tot differensiële nedersettings wat jou transformator of elektriese verbindings beskadig. As die elektriese transformator oor 'n betonblok geïnstalleer moet word, moet dit minstens 3000 psi hê, met afgeknotte rande bo-op die basis wat 20 sentimeter van elke kant uitsteek en 'n tipiese basis moet 6 x 7 voet en 12 duim wees .
Vir pad-bergtransformators met graderings van 75kVA tot 500kVA, sou 'n tipiese betonbasis 5 1/2 x 6 1/2 ft. En 10 in wees. Vir eenhede met graderings bo 500kVA tot 2500kVA sou 'n tipiese betonbasis 8 voet x wees. 9 ft en 10 in. Dik.
As u elektriese transformator binne of op 'n gebou geïnstalleer moet word, moet versigtige bepalings en strukturele ontleding van die las ontleed word en oorweeg word vir die integriteit van die struktuurontwerp.
Spesiale bepalings moet in seismiese gebiede geneem word om ineenstorting tydens 'n aardbewing of seismiese beweging te vermy. Vir enige toestand, word dit hoogs aanbeveel om 'n skematiese of tekening van die elektriese transformator deur die vervaardiger te voorsien.
Elektriese Transformer Installasie Wenke
'N Elektriese transformator moet besigtig word vir skade voor die installasie. Maak seker dat u enige sigbare skade, los of gebroke dele, vuil of teenwoordigheid van vog ondersoek. As hierdie tekens nie sigbaar is nie, moet u transformator in goeie toestande wees en gereed wees om geïnstalleer te word.
Vermy enige bykomende spanning wat deur inkomende kabels op transformatorbusse of verbindings opgelê word.
Moenie die beskermende laag rondom terminale verwyder nie. Hulle voorkom oppervlakoksidasie.
As aluminium geleiers gebruik word, beskerm hulle soos deur die vervaardiger bepaal.
Die elektriese transformator vervaardiger moet instruksies of besonderhede verskaf oor wringkragvereistes.
Gebruik slegs UL genoteerde lugs en volg die vervaardiger se aanbevelings oor hoe om dit te heg.
Vermy die installeer van wasters tussen die terminale lugs en die busbalk. As jy dit doen, kan die verbinding oorverhit word.
Voorsien behoorlike klaring vir kabel en vermy om hulle naby lemme of spoele te installeer. Volg die minimum draad buigspasiesuite by terminale vir geleiers per NEC.
Volg, indien nodig, NEMA-standaarde vir transformator klankbeheer afhangende van die kVA-gradering van 'n eenheid.
Grond, grond en moenie vergeet om te grond nie. Volg NEC aanbevelings en kyk na die aarding van die neutrale draad soos van toepassing.
Kontroleer die korrekte funksie van beheerkringe deur 'n isolasie weerstandstoets te doen. WEES VERSIGTIG! Nie alle transformators kan die toegepaste spanning weerstaan ​​nie.
Alle windings moet nagegaan word vir kontinuïteit.
'N Isolatieweerstandstoets moet gedoen word voordat die elektriese transformator geaktiveer word.
As die elektriese transformator parallel gaan word, raadpleeg die vervaardiger dat alle spannings, impedansies en draaiverhoudings gepas is.
Voordat jy enige 3-fase elektriese transformator aanskakel, vergelyk die lyn tot grond en lyn-tot-lyn spannings, moet hulle soortgelyk wees.
Nadat die installasie voltooi is, gaan die uitset spanning van die elektriese transformator na.
Kombuis Countertop Neigings en idees oor Home Construction
Leer die tipes en voordele van die gebruik van Geotextiles
Leer oor die verskillende soorte vryskutskryf
Jy is 'n restaurant eienaar, nie 'n superheld!
Vrygestel teenoor Nie-vrygestelde Werknemers - Oortydreëls
Verbeter die ROI van u niewins-e-pos met 'n groot vakreël
Hoe om 'n vinnige en maklike Facebook-omslag te skep