WQGS Dompelpomp Riool Pomp - China, Shanghai SOG Pumps
WQGS Dompelpomp Riool Pomp
CSL Vertikale trap vlekvrye staal Sentrifugale ...
CDLF Vertikale trap vlekvrye staal Sentrifugale ...
CHLF Horisontale trap vlekvrye staal Centrifug ...
CHL Horisontale trap vlekvrye staal Centrifuga ...
WQGS en GWQ reeks nie-Klomp onderwater motor pompe is streng ontwerp, vervaardig en getoets volgens relatiewe nasionale standaarde, is hulle van toepassing vir kommersiële afvalwater, daaglikse afvalwater, dreineringstelsel van die stad afvalwater.
Stuur e-pos aan ons Catalogue Download
Max. Vloei: 300m³ / h
2. Maksimum vloeistof temperatuur + 40 ℃
3. PH vlak 4-10
4. Maksimum vloeistof digtheid 1.2 * 10kg / m³
5. Power frekwensie is 50 Hz. Nominale spanning is 220VAC vir enkelfase
En 380VAC vir drie fase met die verskeidenheid van -100% tot 10%.
6. Onderdompeling diepte van 0.5m-5m
WQGS reeks nie-Klomp onderwater motor pompe is van toepassing vir die ontslag van ernstig besoedelde afvalwater in fabrieke en kommersiële persele, riool dreinering stasie in woongebied, dreineringstelsel in stad afvalwater behandeling plant, dreineer stasie vir burgerlike verdediging, watervoorsiening in kraan water plant, rioolvuil in hospitale en hotelle, konstruksieterreine van munisipale projekte, eksplorasie, myne, landelike metaan swembad, landbou besproeiing ens Om afvalwater te lewer en besoedeling met korrels, sowel as skoon water en bytende mediums.
2.Die water-bestand stuwer van QT 450-10 materiaal.
3.Stainless staal skag uitbreiding, metaal dubbel -sides meganiese verseëling.
4.Double kanaal stuwer, goeie vloei kapasiteit, 'n uitstekende hidrouliese prestasie.
Opsioneel beskikbaar op aanvraag
Ander spanning of frekwensie is 60HZ
aantal tipe Vloei hidrouliese kop RPM Spanning krag Hoogte
WQGS (GWQ) Reeks:
Installasie dimensionele tekening van WQGS (GWQ) reeks nie-naby vaste onderwater motor pomp.
Installasie, bedryf en instandhouding Instruksies:
● Dit is verbode om kabels te trek met krag in die installasie en verwydering van elektriese pomp om drade breek en gesamentlike Ontkoppeling wat lei tot normale vermy werking mislukking en selfs brand;
● Maak seker korrekte en betroubare kabel aarding in die installering van elektriese pomp. Dit is verbode vir mense of diere te operasionele water area nader of raak die elektriese pomp wanneer dit werk. Met die oog op elektriese skok risiko's te verminder, kan dit slegs verband hou met aarding prop;
● werking Overload is verbode;
● Die kabels wat verband hou met pompe moet nie minder as 1,2 keer van die elektriese pomp gebied;
● Die elektriese pomp moet in die installasie vasgemaak word. Maar die kabels kan nie beklemtoon of draai saam met die elektriese pomp sodra dit begin;
● Wanneer die pomp nie water te produseer in die operasie, moet die elektriese pomp nagegaan word vir enige omgekeerde rotasie of die eenrigting klep by die water uitlaat mond moet nagegaan word vir enige oorblywende lug;
● Fase-tot-fase en relatiewe grond-tot-grond isolasie weerstand van die motor van elektriese pomp moet nagegaan word op 'n gereelde basis met die weerstand nie laer as 2MΩ. Anders, moet die toerusting word uitmekaar gehaal vir inspeksie en herstel;
● Na 'n half jaar van die normale werking onder gestipuleer werksomstandighede, moet die elektriese pomp nagegaan word vir olie kamer verseël toestand. Sodra die olie is geëmulsifiseerde of sedimented water kom uit, 10 # masjien olie en meganiese seël dele vervang moet word in 'n tydige wyse;
● Een grootskaalse herstelwerk gedoen moet word na die normale werking vir een jaar: gedra dele vervang moet word, hegstukke moet nagegaan word en smeermiddel moet aangevul word en vervang met 'n uitstekende smeer in die normale werking te verseker;
● asseblief skoon die elektriese pomp en uit te wis krale as dit nie gebruik word.
Wanfunksionering Ontleding en Uitwissing
Wanfunksionering oorsaak analise uitskakeling metodes
onvoldoende vloei of geen water 1.mistaken lem item pas enige twee fase volgorde van die krag kringe
2.openness en volledigheid van uitlaat klep inspekteer klep
3.left lug in die pype tussen klep en pomp dit moeilik maak om die klep oop te maak ontslag lug in die pype
4.too lae rotasie spoed check die kragtoevoer vir spanning graad
5.excessive seël ring skuur vervang
6.high digtheid of viskositeit in die vloeistof verander die digtheid en viskositeit van die vloeistof
7. pyp en lem verstopping elimineer struikelblokke in die pype en lemme
onstabiele elektriese pomp werking 1.blade wanbalans vervang of bedryf wiel balansering
2.bearing skade vervang
3.overload operasie pas klep na elektriese pomp oorlading te voorkom
4.sliding installasie weer installasie
lae isolasie weerstand 1.leakage in die bedrading einde van die kabel en krag kringe vas en druk neute styf
2cable drade skade of water wat van kop vervang
3.mechanical seël skuur vervang
4.O-vormige seël ring veroudering en mislukking vervang
oormatige huidige 1.low werk spanning pas werk spanning
2.blade verstopping of vas-up skoon struikelblokke in die pype en vloeistof
3.high digtheid of viskositeit in die vloeistof verander die digtheid en viskositeit van die vloeistof
4.excessive klep openheid pas klep openheid
Vorige: factory Outlets for Iso9001 300l Duplex Pickling Stainless Steel Water Tanks
Klomp Free riool pomp
geen obstruksie riool pomp
Nie-Blokkering riool pomp
Riool pomp verskaffer
Riool water pomp
water Grinder Riool pomp
Dompelpomp Riool pomp
Wqk Riool pomp