Rioolpype: helling, materiaal en deursnee - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Rioolpype: helling, materiaal en deursnee
Rioolpype: die helling, materiaal en deursnee moet korrek wees
Oranje, grys, swart - in die goed gevulde hardewarewinkel vind jy 'n groter verskeidenheid rioolpype van verskillende lengtes, kleure en diktes. As jy self so 'n lyn wil lê, kan jy nie gaan by watter kleur jy die beste hou nie. Die regte lyn op die regte plek – dit is die enigste manier waarop dit kan werk.
Rioolpype © Dieter Pregizer, voorraad.adobe.com
Die beste manier om 'n oorsig te kry, is om die pad van die afvalwater te volg.
Verbind kabels absorbeer die water by die toilet, wasbak, stort en alle ander plekke waar dit voorkom.
Die verbindingskabels is in Jaggroepe saamgevoeg as daar verskeie verbindingslyne naby mekaar is. Meeste van die tyd is dit die geval - byna elke badkamer het 'n aansluiting vir 'n wasbak, toilet en stort.
Die jaggroepe lei tot die Afvalpype, waardeur die afvalwater vertikaal deur alle vloere vloei. Die doel is altyd om die aflooppype sonder enige swaai te lê.
die Manifold verbind verskeie aflooppype, meestal in die kelder, met mekaar, indien hulle bestaan.
die Basiese lyn die afvalwater van die huis lei immers na die openbare rioolstelsel.
Rioolpype in die huis: 'n oorsig
Vir elk van hierdie lyne is daar regulasies en standaarde vir hoe dit gelê moet word, vir afstande en samevloeiingshoeke, vir die deursnee en die helling van lynpype. Enigiemand wat 'n hele huis moet dreineer, sal beplanners en vakmanne opdrag gee wat al hierdie vereistes ken en in ag neem. Die selfdoener kan klein byvoegings en wysigings hanteer. Die instruksies hier is vir hom bedoel.
Een van die beginsels wat streng nagekom moet word, is die skeiding van reën en vuil water in die gebou. Albei mag slegs buite die gebou saamgebring word en slegs as daar 'n gemeenskaplike kanaal vir albei in die straat is. Jy kan in die stadsaal uitvind of die munisipaliteit 'n skeidingstelsel of 'n gemengde stelsel in die straat geskep het. Wanneer jy in die huis self werk, is dit egter irrelevant, want daar moet dit in elk geval by die skeiding bly.
Die regte pyp vir elke doel
In die huis self is daar meestal sg HT pype hervestig. Hulle word gekenmerk deur die feit dat hulle hittebestand is - dit is veral belangrik in die kombuis, waar warm vloeistowwe soms in die drein beland. HT-pype is grys, maar daar is ook 'n klankdigte weergawe in blou. Dit is 'n bietjie duurder, die gebruik daarvan word veral aanbeveel waar hierdie lyne slegs van leefruimtes geskei word deur gipsbordbekleding.
Daarteenoor hou die oranjes KG pype geen hoër temperature nie. Maar dit is nie 'n probleem nie, want hulle word buite gebruik – teen daardie tyd het die water meestal aansienlik afgekoel. Maar hulle is meer robuust as HT-pype. Nietemin moet hulle nie blootgestel word nie, maar daar is 'n selfs meer duursame variant wat aan die groen kleur herken kan word.
Die swart buise is PE pype. Hulle word ook van plastiek gemaak, maar het dikker mure as HT- of KG-pype. Hulle word as ondergrondse pype geïnstalleer, ook in tuinskure en soortgelyke buitegeboue, byvoorbeeld wanneer dit kom by die vervoer van reënwater.
Watter rioolpype is daar? Hier is 'n oorsig
Alle ander pype kan vandag as eksoties geklassifiseer word. Die openbare rioolstelsel is vroeër van steengoedpype gebou, dit is baie duursaam, maar aansienlik duurder; die private burger sal hom ook kwalik daarvoor gryp vir sy basiese bestuur. Betonpype is 'n goedkoper opsie vir dieselfde toepassingsgebied. Vlekvrye staalpype word in die huis geïnstalleer as dit besonder duursaam wil wees, of om visuele redes as die lyne sigbaar is. GVK-pype word gebruik wanneer die afvalwater chemikalieë bevat; hulle is gemaak van veselglas en plastiek.
Dit hang alles af van die deursnee
Die onderwerp van behoorlike grootte is nie so eenvoudig soos dit lyk nie. Dit is duidelik dat verkeersknope voorkom wanneer die pype te nou is. Te groot deursnee kan egter verhoed dat vaste stowwe weggespoel word omdat die watervloei te vlak is. Die afmetings hang ook af van die verwagte aantal inwoners en die aantal verbindingsvoorwerpe; die ooreenstemmende vorms kan gevind word in DIN 1986, Dreineringstelsels vir geboue en grond, Deel 100.
Maar daar is reëls wat op kleiner projekte toegepas kan word. Pypdiameters word geïdentifiseer met die letterkombinasie DN, waar DN10 'n pyp met 'n deursnee van een sentimeter is. Die volgende groottes is gewoonlik geskik
DN40 vir bidets en wasbakke
DN50 vir storte, baddens, urinale, wasbakke, skottelgoedwassers, wasmasjiene met 'n kapasiteit van tot 6 kilogram.
DN70 vir wasmasjiene met 'n kapasiteit van tot 12 kilogram
DN70 vir kollektiewe verbindingslyne
DN80 vir toilette met stortbakke met 'n inhoud van tot 6 liter
DN80 of meer vir afvoerpype
DN100 vir toilette met waterbakke met 'n inhoud van meer as 6 liter
DN100 of meer vir ondergrondse pype
Rioolpype: daar is die regte deursnee vir elke drein
Die privaat selfdoener sal bowenal verbindingslyne kan bou. Daar moet kennis geneem word dat hulle nie langer as vier meter moet wees nie en nie meer as drie 90-grade draaie geïnstalleer mag word nie. Die gradiënt is een sentimeter by een meter. As dit 'n geventileerde pyp is, is 'n helling van 5 millimeter tot een meter voldoende, en hierdie pyp kan ook tien meter lank wees.
Die gradiënt in die hoof- en versamellyne is meestal afhanklik van die plaaslike toestande, veral van die ligging van die rioolstelsel in die straat. Nietemin moet die gradiënt nie 'n waarde van 5 persent oorskry nie. Andersins sal die water te vinnig dreineer en die risiko bestaan ​​dat vaste stowwe nie weggespoel word nie. Dit kan lei tot massiewe blokkasies op moeilik bereikbare plekke.
Ventilasie is 'n moet
Die kwessie van ventilasie word ook effens onderskat. As baie water deur die pype vloei, kan aansienlike hoeveelhede lug ook deur die pype gedruk word. Die risiko bestaan ​​dat die water uit die sifone gesuig word. Dit beteken dat reuke van die pype in die kamers kan inkom. Die konstruksie van ventilasiepype is ook onderhewig aan presiese standaarde.
Belangrik: Die ventilasie van die rioolpype
Wat anders is daar om te oorweeg? Buite geboue moet rioolpype minstens 80 sentimeter onder die oppervlak gelê word om vries in ryp te voorkom. As jy 'n bos deur 'n huismuur skep, moet dit waterdig en gasdig wees, geskikte materiaal is hiervoor beskikbaar. Indien daar 'n risiko van insakking is, moet buigsame isolasie op hierdie punt geïnstalleer word om skade aan die pype te voorkom. Afhangende van die federale staat, is daar riglyne vir gereelde kontrolering van die digtheid van die ondergrondse pype; dit kan ook van die munisipaliteit aangevra word.