Skoorstene vir gasketels: soorte, hoe om dit korrek te installeer - Nuut
Gasketels is 'n baie gewilde oplossing op plekke waar toegang tot 'n gesentraliseerde gasvoorsiening is. Om betroubare en doeltreffende verwarming van 'n huis met 'n gaskoker te verseker, is dit nodig om die regte materiaal vir die skoorsteen te kies en die installasie daarvan volgens die aanvaarde standaarde uit te voer. In hierdie geval moet daar nie foute gemaak word nie, want dit sal lei tot 'n verswakking in die trek, en verbrandingsprodukte sal dus nie heeltemal verwyder word nie, wat die doeltreffendheid van die ketel negatief sal beïnvloed. Gasverbruik sal toeneem, dus sal verhittingskoste styg. Daarbenewens kan verkeerde werking van die skoorsteen 'n bedreiging vir die menslike lewe inhou, aangesien verbrandingsprodukte die kamer kan binnedring in plaas van om buite te stort. Die verandering van 'n skoorsteen is nie net duur nie, maar ook tydrowend, dus voordat u dit installeer, moet u vertroud wees met hoe u dit korrek kan doen en die advies en aanbevelings van spesialiste in ag moet neem.
Kenmerke van die skoorsteenapparaat vir 'n gaskoker
Een van die gewildste soorte brandstof is gas, daarom is gasketels 'n algemene en benodigde toerusting. Tydens gasverbranding oorskry die temperatuur van die produkte wat deur die skoorsteen gevloei word nie 150-180 grade nie. Hierdie feit bepaal grootliks die vereistes vir die materiaal wat gebruik word om die skoorsteen te skep.
By die bou van 'n nuwe huis word die tipe verwarmingstoerusting vooraf voorsien, en die projek word ook ontwikkel. As dit nodig is om 'n gaskoker in 'n ou gebou te installeer, kan dit herbou word.
Om 'n skoorsteen vir 'n gaskoker te skep, kan verskillende materiale gebruik word, maar al die soorte, behalwe baksteen, bevat die volgende elemente:
pyp - dit kan van verskillende lengtes en diameters wees;
verbindingspype - nodig om die ketel en die skoorsteen aan te sluit;
keël ter beskerming van natuurlike neerslae;
'n hersienings tee met 'n unie waardeur die opgehoopte kondensaat gedreineer word.
'N Skoorsteen in 'n gebou het gewoonlik meer toebehore as 'n skoorsteen buite
As deel van die verwarmingstelsel van 'n huis is die skoorsteen van groot belang, want dit dien om brandstofverbrandingsprodukte te verwyder. Nie net die doeltreffendheid van die werking van die gaskoker nie, maar ook die veiligheid van inwoners hang af van hoe korrek dit uitgevoer en geïnstalleer word.
Om 'n skoorsteen korrek te maak, moet u vertroud wees met die bestaande vereistes vir hierdie element van die verwarmingstelsel. Een of twee ketels kan op een skoorsteen gekoppel word, met dien verstande dat die uitlaat van verbrandingsprodukte uitgevoer word in openinge wat op verskillende vlakke op 'n afstand van meer as 50 cm van mekaar geleë is. Elmboë kan op dieselfde vlak wees, maar snyapparate wat op 'n hoogte van 50 cm of meer geïnstalleer is, moet gebruik word.
Wanneer twee ketels op verskillende vlakke geïnstalleer word, moet die rookgasafvoer minstens 50 cm van mekaar wees.
Van besondere belang is die korrekte berekening van die deursnit van die skoorsteen, terwyl dit nie kleiner kan wees as die grootte van die keteluitlaat nie. Wanneer verskeie verwarmingstoestelle aan een skoorsteen gekoppel word, word die deursnee daarvan bepaal met inagneming van die gelyktydige werking van alle ketels.
Gasketels het 'n hoë doeltreffendheid, gewoonlik bereik dit of selfs meer as 95%, dus die temperatuur van die verbrandingsprodukte sal laag wees. Daar moet egter in ag geneem word dat dit 'n groot hoeveelheid kondensaat lewer, wat 'n besonder negatiewe uitwerking op die baksteen skoorsteen het. Om die vernietigende effek van kondensaat op 'n baksteen te verminder, beveel kenners aan dat sulke skoorstene met 'n spesiale pyp van roesvrye staal of met 'n gegolfde pyp gevoer word.
Vir 'n gaskoker is die optimale skoorsteengedeelte 'n sirkel, die ovale vorm is toegelaat en 'n reghoekige konfigurasie word selde gebruik, omdat dit nie 'n hoë trek kan bied nie.
Die volgende vereistes word aan die skoorstene van gasketels gestel:
Die rookkanaal moet vertikaal geïnstalleer word en daar moet geen rante daarin wees nie. In spesiale gevalle word 'n helling van nie meer as 30 grade toegelaat nie;
die lengte van die vertikale deel van die pyp wat die ketel en die skoorsteen verbind, moet minstens 50 cm wees;
die totale lengte van horisontaal geleë skoorsteenafdelings vir 'n kamer met standaardhoogte nie meer as 3 m moet wees nie;
daar moet nie 'n helling na die ketel wees nie, in uitsonderlike gevalle kan dit nie meer as 0,1 grade wees nie;
daar kan nie meer as drie draaie oor die hele lengte van die kanaal wees nie;
Daar moet nie meer as drie draaie in die skoorsteen van 'n gaskoker wees nie
die kondensaatval onder die pypinlaat na die gaskoker geïnstalleer word;
die afstand vanaf die verbindingspype na nie-vlambare oppervlaktes moet meer as 5 cm wees, en tot vlambare pype - minstens 25 cm;
alle verbindingselemente moet baie dig wees, daarom moet die een pyp in die ander nie minder as 'n lengte van die helfte van die deursnee wees nie;
die afstand vanaf die pyp na die borstwering moet nie minder as 150 cm wees nie;
die hoogte van die pypinstallasie hang af van die afstand tot die rand en mag nie meer as 50 cm wees as dit nader as 1,5 m van die boonste aansluiting van die hange af geleë is nie. As die pyp tot 3 m verwyder word, kan dit gelyk met die nok geïnstalleer word, en in alle ander gevalle moet die kophoogte op 'n denkbeeldige lyn wees wat van die rand af onder 'n hoek van 10 getrek word.o na die horison;
Die installasiehoogte van die skoorsteenkop bo die dak hang af van die afstand tot die nok
as die huis se dak plat is, moet die skoorsteen minstens 1 m hoër wees as dit.
Dit is streng verbode:
gebruik poreuse stowwe om kanale te skep;
lê 'n skoorsteen deur kamers waar mense woon;
deflektors installeer, aangesien dit die normale verwydering van verbrandingsprodukte belemmer;
lê die pyp deur die vertrekke waar daar geen ventilasie is nie.
Tabel: rangskikking van rookkanale deur die buitemuur van die huis sonder om 'n vertikale kanaal te skep
Installasie plek van die tak Die kleinste afstande, m
na die natuurlike trekketel na die ketel met 'n waaier
Toerusting krag Toerusting krag
tot 7,5 kW 7,5-30 kW tot 12 kW 12-30 kW
Onder die ventilasiegat 2,5 2,5 2,5 2,5
Naby die ventilasiegat 0,6 1,5 0,3 0,6
Onder venster 0,25 — — —
Langs die venster 0,25 0,5 0,25 0,5
Bokant 'n venster of opening 0,25 0,25 0,25 0,25
Bo grondvlak 0,5 2,2 2,2 2,2
Onder dele van die gebou wat meer as 0,4 m uitsteek 2,0 3,0 1,5 3,0
Onder dele van die gebou wat minder as 0,4 m uitsteek 0,3 1,5 0,3 0,3
Onder 'n ander draai 2,5 2,5 2,5 2,5
Langs nog 'n draai 1,5 1,5 1,5 1,5
Video: kenmerke van die skoorsteenapparaat
Materiaal wat gebruik word vir die skoorsteen van 'n gaskoker
U kan verskillende materiale kies om 'n skoorsteen te skep, maar dit moet:
het 'n hoë weerstand teen die negatiewe effekte van skadelike en aggressiewe stowwe;
moenie verbrandingsprodukte deur die mure en verbindings lei nie;
het 'n digte en gladde oppervlak.
Om die korrekte materiaalkeuse vir die skoorsteen te kies, moet u kennis maak met die voor- en nadele van elke opsie.
Tot onlangs is baksteen meestal gebruik om 'n skoorsteen vir 'n gaskoker te skep, maar nou word ander materiale gewoonlik gebruik. Dit is te wyte aan die feit dat die baksteen baie gewig het, dus moet 'n sterk fondament opgerig word om dit te skep. U sal nie self so 'n skoorsteen kan maak nie, u moet 'n meester nooi.
Van die grootste nadele van 'n baksteen skoorsteen, moet die volgende opgemerk word:
sy mure is nie glad nie, en sodoende versamel dit roet vinniger, wat trekkrag vererger;
Aangesien die baksteen goed vog absorbeer, stort dit vinnig in onder die negatiewe gevolge van kondensasie;
gewoonlik het die deursnit van so 'n skoorsteen 'n reghoekige vorm, aangesien dit moeilik is om 'n sirkelvormige deursnit te maak, en vir 'n gaskoker is dit beter dat die skoorsteen silindries is.
Om die nadele van 'n baksteenskoorsteen uit te skakel, is dit genoeg om 'n pyp met die vereiste deursnee in te steek. Dit kan metaal of asbes wees, sowel as gegolfde pyp.
Vir die rekonstruksie van 'n ou baksteen skoorsteen word 'n pyp van vlekvrye staal binne geplaas
Wanneer u 'n gekombineerde skoorsteen skep, moet u die volgende reëls nakom:
As die voering uit verskeie pype bestaan, moet alle verbindings goed verseël wees. Daar is geen probleme met toebroodjiepype of enkelwandige metaalprodukte nie, en om goeie digtheid te verkry wanneer u asbespype verbind, moet u dit probeer. Die gebruik van gewone sementmortel lewer nie die gewenste resultaat nie, in hierdie geval is dit beter om spesiale waterafstotende verbindings of hittebestande seëlaar te gebruik, sowel as hermetiese klemme.
Om die moontlikheid van kondensvorming tot die minimum te beperk, moet enkelwandige staalpype wat binne 'n baksteensteen geïnstalleer is, ook geïsoleer word. Hulle doen dit met materiale wat nie bang is vir vog nie. Basaltwol word meestal gebruik of 'n toebroodjiepyp geïnstalleer.
Die voering moet 'n kondensaatopvanger in die onderste deel hê, waartoe gratis toegang verleen word.
As u so 'n rekonstruksie van 'n baksteen skoorsteen uitvoer, sal dit jare lank betroubaar, doeltreffend en veilig dien.
Skoorsteen uit metaalpype
Vanweë die feit dat die temperatuur van verbrandingsprodukte in moderne gasketels laag is, word kondensaat voortdurend en in groot hoeveelhede daarin gevorm. As daar goeie trek in die skoorsteen is, gaan die grootste deel van die kondensaat met die rook na die straat uit, en as dit goed geïsoleer is, verdamp die res. As alles reg gedoen word, is daar 'n minimum hoeveelheid in die kondensaatval, hoewel kondensasie voortdurend gevorm word.
Om pype van vlekvrye staal lank te laat dien, moet dit langdurige blootstelling aan aggressiewe stowwe weerstaan. Vleisvrye staal in voedselkwaliteit doen die beste, maar is duur.
Toebroodjiepype is die beste opsie om 'n skoorsteen te skep
Om die waarskynlikheid van kondensasie te verminder, moet die skoorsteenpyp nie toegelaat word om af te koel nie, daarom moet dit geïsoleer word. As 'n toebroodjiepyp gebruik word vir die aanbring van 'n eksterne skoorsteen, is dit beter om addisionele isolasie uit te voer om die lewensduur daarvan te verleng. Om dit te doen, hoef u slegs een laag isolasie te lê, terwyl u minstens 2-3 lae benodig as u 'n enkelwandstruktuur gebruik. Alhoewel die koste van 'n enkelwandige pyp laer is as die koste van 'n toebroodjie-struktuur, is die koste van die isolasie uiteindelik nodig, aangesien die lae isolasie nodig is. As u 'n skoorsteen vir 'n gaskoker skep, is dit die beste om 'n toebroodjiepyp te gebruik.
Wanneer enkelmuurpype gebruik word, moet die gedeelte buite die residensiële deel van die gebou goed geïsoleer wees
Die installering van pype by die skep van 'n skoorsteen buite die gebou word "deur kondensaat" uitgevoer, wat beteken dat die boonste pyp in die onderste buis geplaas word. As die skoorsteen binne-in die gebou gelê word, word dit "deur die rook" gedoen - die boonste pyp word op die onderste geplaas, wat voorkom dat gasse die kamer binnedring.
Afhangend daarvan of die skoorsteen binne of buite die huis is, word die vergadering "deur kondensaat" of "deur rook" uitgevoer
Die betroubaarheid van 'n toebroodjiepyp sal hoër wees as dié van 'n enkelwandige pyp as gevolg van die teenwoordigheid van twee lae metaal. As u besluit om 'n toebroodjiepyp te isoleer, kan u dit neem met 'n buitepyp van gegalvaniseerde metaal. Dit is goedkoper as van roesvrye staal, het geen kontak met kondensaat nie en is nie sigbaar onder die isolasie nie, dus dit sal geld bespaar.
Die belangrikste voordele van 'n keramiekskoorsteen is die hoë betroubaarheid en duursaamheid - die lewensduur is 30 jaar of langer. Keramiek is baie bestand teen die werking van die suur in die kondensaat wat op die pypwande sit. So 'n skoorsteen kan gebruik word met 'n ketel wat op enige soort brandstof werk, dit bied goeie trek, word vinnig warm en versamel hitte.
Maar dit het ook verskeie nadele:
groot gewig - as die skoorsteen hoog is, sal die installering van 'n kragtige fondament nodig wees;
ingewikkelde toestel - dit neem meer tyd om dit te installeer as om 'n toebroodjiepyp te installeer;
lae mobiliteit - daar is geen manier om uitmekaar te trek en na 'n ander plek oor te plaas nie;
Keramiek skoorsteen weerstaan ​​aggressiewe stowwe, maar is swaar
Skoorsteen uit asbespype
In die verlede is asbespype dikwels gebruik om die skoorsteen van 'n gaskoker te skep. Dit is te wyte aan die feit dat die temperatuur van die verbrandingsprodukte laag is, sodat hierdie ontwerp dit kan weerstaan. Die grootste voordeel van asbespype is die lae koste daarvan. Onder die tekortkominge is dit die moeite werd om op te let die ruwe oppervlak en die moeilikheid om die gewrigte te verseël. Moenie 'n asbespyp gebruik as die temperatuur van die verbrandingsprodukte meer as 250-300 grade is nie, aangesien dit die pyp kan beskadig. Dit is noodsaaklik om die keteldokumentasie te bestudeer om te bepaal of die geselekteerde materiaal geskik is om 'n skoorsteen te skep.
As u 'n skoorsteen uit asbes-sementpype skep, moet u die volgende reëls nakom:
die skoorsteen moet so reguit moontlik wees sodat die gewrigte glad is;
dit is nodig om die nate goed te seël, een van die beste opsies is om 'n sementmortel te gebruik met die toevoeging van hidrofobiese bymiddels, waarna die voeg met 'n seëlmiddel bedek is wat bestand is teen hoë temperature;
Om die hoeveelheid kondensaat te verminder, moet die pyp goed geïsoleer en hoog gemaak word, en dan, as gevolg van die goeie trek, sal die kondensaat die straat in vlieg.
Aangesien u asbespype moet gebruik as gevolg van die seëlverbindings, is dit baie makliker om pype van vlekvrye staal te gebruik om 'n skoorsteen te skep, waarvan die installasie vinniger is en die prys verskil nie veel nie.
Sulke vlekke kom voor as gevolg van swak verseëling van asbes-sement of metaal skoorsteenpype.
In hierdie geval word die een pyp in die ander geplaas en hulle word deur dun bruggies met mekaar verbind. U koop 'n klaargemaakte skoorsteen, sodat die installasie vinnig en maklik is.
Met hierdie oplossing kan u verbrandingsprodukte uit gasketels verwyder as daar geen moontlikheid is om 'n ander soort skoorsteen te installeer nie. Dit is meestal woonstelgeboue of strukture waarin daar geen skoorstene is nie. So 'n skoorsteen kan slegs met 'n ketel met 'n geslote verbrandingskamer gebruik word.
Die grootste voordeel van 'n koaksiale skoorsteen is dat dit gelyktydig twee funksies verrig: rookgasse verwyder en lug aan die verbrandingskamer toevoer.
Die koaksiale skoorsteen word gebruik met gasketels met 'n geslote verbrandingskamer
Die installasie van hierdie tipe skoorsteen bied die volgende voordele:
lug uit die kamer word nie gebruik vir gasverbranding nie;
as gevolg van die feit dat die inkomende lug verhit word deur die afgevuurde brandstofprodukte, verhoog die ketel se doeltreffendheid en verminder die gasverbruik;
met so 'n oplossing kan die skoorsteen nie deur die plafon gelei word nie, soos gewoonlik gedoen word, maar deur die buitemuur van die huis.
Vir 'n ketel met 'n oop brander is 'n plat vertikale skoorsteen nodig, wat op twee maniere gebou kan word.
'N Horisontale pyp word vanaf die ketel deur die muur gemonteer wat uithaal, waarna dit aan 'n vertikale skoorsteen gekoppel word.
Die pyp word deur die plafon en dak gelei.Om die pyp terselfdertyd van die muur af te neem, kan u twee elmboë van 45 installeero, reguit knieë word nie aanbeveel nie.
Vir 'n gaskoker met 'n atmosferiese brander, kan u 'n interne of eksterne skoorsteen maak
By die skep van skoorstene word albei opsies gebruik, maar die maak van die buitekant is makliker. In die geval van 'n interne rangskikking, is dit moeilik om 'n gang deur die vloer en die daktert te skep. Om brandveiligheid op hierdie plekke te verseker, word spesiale deurlaatelemente gebruik.
Video: soorte skoorstene
Berekening van die deursnee
Om die deursnee van die skoorsteen te bereken, moet in ag geneem word dat hierdie waarde in direkte verhouding met die krag van die verwarmingsapparaat is. Die toestand moet in ag geneem word: die deursnit van die binnediameter moet konstant wees oor die hele lengte van die pyp.
By die berekening beveel kenners aan dat daar ten minste 5,5 cm per kilowatt krag aan die ketel moet wees2 skoorsteen area. Dit is die optimale waarde wat 'n goeie trek, doeltreffendheid en veiligheid van die gaskoker verseker.
As u 'n skoorsteen vanaf 'n toebroodjiepyp installeer, word slegs die binnediameter daarvan in ag geneem
As ons oor so 'n parameter as die hoogte van die skoorsteen praat, moet dit vir 'n gaskoker minstens 5 m wees. Die spesifieke vereistes vir die ligging van die pypkop is reeds deur ons bespreek in die afdeling "Kenmerke van die skoorsteen vir 'n gaskoker ".
Die berekening van die skoorsteendeursnee kan op twee maniere gedoen word.
As u reeds 'n gaskoker het, sal alles hier eenvoudig wees. Die deursnee van die skoorsteen moet gelyk wees aan of effens groter as die skoorsteen van die ketel, daarom moet hierdie gat gemeet word en 'n pyp met die ooreenstemmende deursnee bestel word.
As daar nog geen ketel is nie, maar u weet wat dit is, word die skoorsteendeursnee bereken met inagneming van hierdie parameter. Dit is nodig om die ketelvermoë in kilowatt met 5,5 te vermenigvuldig en die minimum toelaatbare deursneeoppervlakte in vierkante sentimeter te verkry.
By die berekening van die deursnee van die skoorsteen is dit nodig om die paspoort in ag te neem, en nie die termiese krag van die ketel nie. Met 'n nominale drywing van 1,5 kW kan die termiese krag byvoorbeeld 38 kW bereik, maar 'n laer waarde word vir die berekening geneem.
Kom ons kyk na 'n spesifieke voorbeeld: laat ons sê dat die ketelvermoë 24 kW is.
Die minimum dwarsdeursnee van die skoorsteen moet 24 5,5 = 132 cm wees2.
Aangesien die skoorsteen 'n ronde vorm het en die oppervlakte ken, kan u die deursnee bepaal. Hiervoor gebruik ons ​​die formule S = πr2, waaruit volg dat r = √S / π, dit wil sê √132 / 3.14 = 6,48 cm. Die minimum toelaatbare skoorsteendeursnee is dus 6,48 2 = 12,96 cm of 130 mm.
Wanneer u uiteindelik die deursnee van die skoorsteen kies, moet die waarde met die bestaande tabelle reggestel word.
Tabel: afhanklikheid van die deursnee van die skoorsteen van die krag van die gaskoker
Skoorsteen deursnee, mm 100 125 140 150 175 200 250 300 350
Gas ketel krag, kW 3,6–9,8 9,4–15,3 7,1–19,2 13,5–22,1 18,7–30,4 24,1–39,3 37,7–61,3 54,3–88,3 73,9–120,2
Installasie tegnologie en funksies
Vir 'n gaskoker kan u 'n skoorsteen binne of buite die gebou maak. In elk geval besluit die eienaar onafhanklik hoe hy die rookkanaal moet monteer, maar om die besluit makliker te maak, kan u gelei word deur die gegewens van die tabel.
Tabel: vergelyking van interne en eksterne metodes vir skoorsteeninstallasie
Interne installasie van die skoorsteen Eksterne installasie van die skoorsteen
Die skoorsteen, wat deur al die kamers gaan, verhit dit addisioneel, sodat slegs die gedeelte daarvan buite die woonkamer geïsoleer moet word. Dit is nodig om die hele skoorsteen warm isolasie uit te voer.
Aangesien 'n groot gedeelte van die pyp binne die gebou loop, is daar 'n groot waarskynlikheid dat koolstofmonoksied dit binnedring, en die brandgevaar neem ook toe. Hoë veiligheidsvlak, want selfs as koolstofmonoksied lek, sal dit buite bly.
Aangesien addisionele elemente gebruik word, word die installasie van die stelsel ingewikkelder en verhoog die koste daarvan. Minder skoorsteenelemente, dus die installasie is makliker en vinniger.
As dit nodig is om herstelwerk uit te voer, kan addisionele probleme ontstaan. Aangesien die skoorsteen buite die gebou geleë is, is daar altyd gratis toegang daartoe, dus herstelwerk is eenvoudig en vinnig.
In vergelyking met die data wat verkry word, kan elkeen self besluit hoe dit beter is om die skoorsteen in sy geval te monteer.
Die proses om 'n interne skoorsteen te skep, bestaan ​​uit die volgende stappe.
Merk word toegepas, die plekke van deurgange in die plafon en daktert word gemerk.
Maak deurgange vir die skoorsteenpyp in die plafon en daktert. As die vloer beton is, word 'n perforator hiervoor gebruik, en in die houtvloer word die gange met 'n saag gemaak.
Dit is nodig om 'n deurgang vir die pyp in die plafon van die huis sowel as in die daktert te maak
'N Tak is gekoppel aan die ketel waaraan die tee geheg is. 'N Vertikale pyp word bo-op die tee aangebring, en 'n kondensaatval is hieronder aangebring.
Die pyp en kondensaatval word met 'n tee aan die ketel gekoppel
Sit aan en bou, indien nodig, 'n vertikale pyp op.
Gewoonlik is die lengte van een vertikale pyp nie genoeg om 'n skoorsteen te skep nie, dus word dit vergroot
Om deur die plafon te beweeg, word 'n spesiale metaalkas geïnstalleer, waarvan die grootte moet ooreenstem met die deursnee van die pyp. As 'n pyp met 'n deursnee van 200 mm gebruik word, het u 'n boks van 400x400 mm nodig, bo en onder die velle van 500x500 mm. Die deursnee van die gate vir die pyp in die velle moet 10 mm groter wees as die deursnee van die skoorsteen, sodat die pyp vrylik daardeur kan gaan. Om hierdie gaping te verberg, word 'n verskansing (spesiale klem) daarop aangebring nadat die pyp geïnstalleer is. Die afstand vanaf die pyp tot brandbare materiale moet minstens 200-250 mm wees.
Die boks vir die deurtrek deur die plafon kan klaar gekoop word of self van vlekvrye staal gemaak word
Indien nodig, word die pyp aan die elemente van die dak oorvleuel, dit doen elke 400 cm. Die pyp word elke 200 cm aan die muur vasgemaak.
As die solderhoogte groot is, word die pyp ook aan die elemente van die dakstelsel geheg
'N Dakgang is geïnstalleer en 'n pyp word daardeur gelei.
Om die gang van die skoorsteen deur die dakkoek te ontwerp, word 'n spesiale gangelement gebruik
In die laaste fase word die punt in die vorm van 'n keël gemonteer.
Om die skoorsteen teen atmosferiese neerslag te beskerm, word 'n kegelvormige punt gebruik
Op die plekke waar die skoorsteen met vlambare materiale in aanraking kom, is dit nodig om hitte-isolasie van hoë gehalte te installeer. Basaltwol word gewoonlik hiervoor gebruik. Die isolasie word met brandwerende mastiek bevestig. Daarna word die deurgang deur die plafon afgesluit met gegalvaniseerde lakens wat by die kis kom, en as die kissie onafhanklik gemaak is, moet die lakens so groot wees dat dit heeltemal bedek word. In die laaste fase word die digtheid van alle gewrigte nagegaan. Om dit te doen, word die ketel aangeskakel en die verbindings met seepwater bedek. As probleme geïdentifiseer word, moet dit onmiddellik uit die weg geruim word.
Basaltwol word gebruik vir die isolasie van die skoorsteen deur die plafon.
Die prosedure vir die installering van die skoorsteen buite die gebou sal effens anders wees.
'N Element wat deur die buitenste muur van die gebou gaan, is verbind met die uitlaat van die ketel.
'N Spesiale gangelement word gebruik om die skoorsteen deur die buitenste muur te lei.
Daar word 'n gat in die muur gemaak. Om hierdie proses so vinnig en maklik as moontlik te maak, kan u 'n hamerboor gebruik.
Om die skoorsteen straat toe te bring, word 'n gat in die muur gemaak
Nadat die pyp aangebring is, word die gat tussen dit en die muur kwalitatief met basaltwol verseël.
Na die installering in die pypgat word dit met hoë gehalte verseël
'N Tee is vasgemaak aan die uitlaat wat aan die ketel gekoppel is. 'N Vertikale pyp word bo-op die tee aangebring en 'n kondensaatval is onder aangebring.
'N T-stuk en 'n hersiening is aan die element wat uit die muur steek, aangebring
Die vertikale pyp word tot die vereiste hoogte verleng, terwyl dit elke 2 m met behulp van hakies aan die muur vasgemaak word. Ter beskerming teen atmosferiese neerslae word 'n tapse punt op die pypkop geplaas.
Alle verbindings word met klampe vasgemaak.
Om die gewrigte te versterk, word klampe ook gebruik
As 'n toebroodjiepyp gebruik is, kan 'n ander laag termiese isolasie gelê word vir addisionele isolasie. 'N Minimum van 2-3 lae isolasie word op 'n enkelwandige pyp geplaas.
Kyk na die funksionaliteit van die ketel en die skoorsteen.
Om foute te voorkom wanneer u 'n skoorsteen vir 'n gaskoker self installeer, moet die volgende feite in ag geneem word.
Koaksiale pype vir tradisionele ketels word vervaardig uit aluminium en staal en kan bestand wees tot 110 grade en hoër. Vir die kondensering van ketels is die emissietemperatuur tussen 40-90 grade, dit is dikwels onder die dauwpunt. Dit lei tot die vorming van 'n groot hoeveelheid kondens, wat metaalprodukte vinnig vernietig. Skoorstene van spesiale polimere word gebruik vir die kondenseer van ketels. Die gebruik van skoorstene vir ander soorte gasketels is verbode.
Rioolpype kan nie gebruik word om 'n skoorsteen vir 'n kondenserende ketel te skep nie, alhoewel baie mense dit probeer doen. Plastiek kan lank nie temperatuur van 70-80 grade weerstaan ​​nie, en dit gebeur dikwels tydens die werking van die ketel, sodat die pype vervorm word en die digtheid van die skoorsteen gebreek word.
Om die kondensaat te dreineer, is dit nodig om die korrekte helling van die skoorsteen te maak. Daarbenewens laat die teenwoordigheid van 'n helling nie toe dat atmosferiese neerslag in die gaskoker kom nie. Negatiewe hellings moet vermy word, want dit lei tot die ophoping van kondensasie en die wanfunksionering van die waaier.
Dit is belangrik om die korrekte samestelling van die skoorsteen in ag te neem: in die aansluiting waar die seël geleë is, word die volgende pyp met die gladde kant geplaas.
Tydens die werking van die kondensketel kan daar tot 50 liter kondensaat per dag gevorm word wat in die rioolstelsel gevoer moet word. Kondens kan nie buite gelaat word nie, soos baie met 'n lugversorger doen. In die winter vries die stelsel, sodat die ketel geblokkeer word.
Kondensaat moet nie buite die kondensatiekoker gedreineer word nie, want dit sal in die winter vries en die ketel sal ophou werk.
In die geval dat die rioolvlak hoër is as die ketel en spontane dreinering van kondensaat onmoontlik is, moet 'n spesiale pomp met 'n reservoir geïnstalleer word wat die kondensaat outomaties uitpomp soos dit ophoop.
Om kondensaat op te vang en te dreineer, as 'n spontane dreinering daarvan onmoontlik is, word 'n spesiale kondensaatval gebruik
Al die werk aan die installasie van die skoorsteen binne en buite die gebou moet noukeurig gedoen word om 'n verseëlde struktuur te verkry. Die korrekte installasie van die skoorsteen bepaal nie net die kwaliteit van die verwarmer nie, maar ook die veiligheid van alle inwoners van die huis.
Video: installering van 'n toebroodjie skoorsteen
Enige verwarmingstoestel, en veral een wat op gas loop, is 'n bron van verhoogde gevaar. Alle werk wat verband hou met die installering van 'n gaskoker, sowel as die skep van 'n skoorsteen, moet korrek en volgens die bestaande standaarde uitgevoer word. Voordat u met die installasie van die skoorsteen begin, moet alle berekeninge korrek uitgevoer word. As u nie vertroue het in u vermoëns nie, is dit beter om die werk aan die installering van 'n skoorsteen vir 'n gaskoker aan spesialiste toe te vertrou.
Hoe om 'n skoorsteen te maak vir 'n vaste ketel
Onmerkbaar gedurende die vakansie het die winter sy middel nader. Die tradisionele take vir dacha-plantwerk sal binnekort begin. Maar terwyl dit buite koud is, word daar nog 'n ryp voor Februarie verwag. Troos en geselligheid in 'n huis hou verband met warmte. En of dit genoeg is in 'n landhuis, hang net af van die verwarmingstoerusting en die korrekte installasie daarvan.
Een van die belangrike elemente van 'n vaste brandstofketel is 'n skoorsteen. Die nakoming van al die reëls vir die installasie daarvan is 'n waarborg vir nie net 'n stabiele werking van die toerusting nie, maar ook die brandveiligheid van die gebou. Daarom, in voortsetting van die onderwerp van die installering van toerusting vir vaste brandstof, wat handel oor die toestel van die ketel, sal ons oorweeg hoe om 'n skoorsteen vir 'n vaste brandstofketel korrek te maak.
Die installasie van 'n skoorsteen kan oorweeg word aan die hand van die voorbeeld van 'n dubbele stroombaanontwerp.
Die installering van skoorstene vir 'n gaskoker word van onder na bo in die rigting van die struktuur gedoen, dit wil sê vanaf die verwarmingsvoorwerpe van die kamer na die skoorsteen. Met hierdie installasie word die binneband op die vorige gedruk en die buitebuis op die vorige.
Alle pype word met klampe aan mekaar vasgemaak, en langs die hele lêlyn, elke 1,5-2 meter, word hakies aangebring om die pyp aan 'n muur of ander strukturele element vas te maak. Die klem is 'n spesiale bevestigingselement, met behulp waarvan nie net die onderdele aan mekaar gekoppel is nie, maar ook die digtheid van die gewrigte verseker word.
Die gelegde dele van die struktuur in horisontale rigting tot 1 meter mag nie in aanraking kom met die elemente wat naby die kommunikasie beweeg nie. Die werkkanale van die skoorsteen is langs die mure van die geboue geleë.
Installeer elke 2 meter van die skoorsteen 'n beugel aan die muur, en die T-stuk word met 'n steunbeugel aangebring. As dit nodig is om die kanaal aan 'n houtmuur vas te maak, word die pyp gevoer met 'n nie-brandbare materiaal, byvoorbeeld asbes.
Spesiale voorskote word op 'n beton- of baksteenmuur aangebring. Dan bring ons die einde van die horisontale pyp deur die muur en monteer daar die tee wat benodig word vir die vertikale pyp. Die hakies moet elke 2,5 m aan die muur aangebring word.
Die volgende stap is om die vertikale pyp vas te maak, op te hef en deur die dak uit te lei. Die pyp word gewoonlik op die grond gemonteer en die bevestigings vir die hakies word voorberei. Die volledig gemonteerde volumetriese buis is moeilik om op die elmboog te pas.
Vir die eenvoud word 'n skarnier gebruik wat gemaak word wanneer stukkies plaatwerk of 'n pen gesny word. Gewoonlik word die vertikale pyp in die tee-pyp gedruk en met 'n pypklem vasgemaak. Om die skarnier aan die knie te heg, is dieselfde.
Nadat die pyp regop gelig is, moet die pypverbindings waar moontlik vasgebout word. Skroef dan die moere van die boute waaraan die skarnier vas is, los. Dan sny of slaan ons die boute self uit.
Hou die oorblywende boute aan die voeg vas terwyl die skarnier gekies is. Daarna trek ons ​​die oorblywende hakies vas. Ons pas die spanning eers handmatig aan, dan maak ons ​​die kabel reg en pas dit met skroewe aan.
Noodsaaklike afstande wat in ag geneem moet word wanneer die skoorsteen buite geplaas word
Die installasie word voltooi deur die skoorsteenopening na te gaan. Bring dit 'n stuk papier na die kaggel of stoof om dit te doen. Die trekking is teenwoordig in die geval van die buiging van die vlam na die skoorsteen.
Die onderstaande figuur toon die afstande wat in verskillende opsies vir die ligging van die skoorsteen buite opgemerk moet word:
wanneer dit op 'n plat dak geïnstalleer word, moet die afstand nie minder as 500 mm wees nie
as die pyp op 'n afstand van minder as 1,5 meter van die dakrand verwyder word, moet die hoogte van die pyp minstens 500 mm wees in verhouding tot die nok
as die skoorsteenuitlaatinstallasie op 'n afstand van meer as 3 meter van die dakrand af geleë is, moet die hoogte nie meer wees as die veronderstelde reguitlyn nie.
Die instelling hang af van die tipe kanaalaanwysings wat benodig word vir die verbranding van die brandstof. In die binnekant van die kamer is daar verskillende soorte skoorsteenrigtings:
rigting met rotasie in 90 of 45 grade
rigting met 'n helling (skuins).
Dit is nodig om steunhakies te installeer vir die bevestiging van die t-stuk elke 2 meter van die rookkanaal; dit is nodig om die muur ekstra vas te maak. Onder geen omstandighede mag horisontale gedeeltes bo 1 meter geskep word wanneer die skoorsteen geïnstalleer word nie.
Oorweeg die volgende wanneer u skoorstene installeer:
afstand van metaal- en gewapende betonbalke tot die binneste oppervlak van die skoorsteenmure, wat nie 130 mm mag oorskry nie
die afstand tot baie vlambare strukture is nie minder nie as 380 mm
snitte vir nie-brandbare metale word gemaak vir rookkanale deur plafonne na die dak of deur die muur
die afstand vanaf brandbare strukture tot 'n ongeïsoleerde metaalskoorsteen moet minstens 1 meter wees.
Die skoorsteenverbinding van 'n gaskoker word op grond van die boukodes en die vervaardiger se instruksies gedoen. Die skoorsteen moet tot vier keer per jaar skoongemaak word (sien Hoe om die skoorsteen skoon te maak).
Om die hoogte van die skoorsteen optimaal te bereken, is dit nodig om die tipe dak en die hoogte van die gebou in ag te neem:
die hoogte van die skoorsteen moet minstens 1 meter wees wanneer dit op 'n plat dak geïnstalleer word en minstens 0,5 meter bo 'n nie-plat dak
die ligging van die skoorsteen op die dak moet op 'n afstand van 1,5 meter vanaf die nok gemaak word
die hoogte van 'n ideale skoorsteen is minstens 5 meter.
Doel van 'n koaksiale skoorsteen vir 'n gaskoker
Die grootste voordeel van die installering van so 'n pyp is dat die lug in die kamer nie uitdroog nie, daarom is daar geen gereelde ventilasie of die aankoop van duur klimaatstelsels nodig nie. Die lugstroom vanaf die straat, wat deur die stelsel gaan, word geleidelik warm, wat die verbrandingsproses verbeter. As gevolg hiervan brand die gas heeltemal uit, en dit verhoog die doeltreffendheid van die toerusting.
U moet dit weet! U kan 'n pyp kies vir enige verwarmingstoerusting. Vervaardigers vervaardig ontwerpe van verskillende diameters en materiale. Daarbenewens is die installasie van 'n koaksiale skoorsteen van 'n gaskoker maklik om met u eie hande te doen, en dit is 'n aansienlike besparing op die begroting.
Verskille tussen gasketels volgens tipe verwarming
Die standaard gaskoker met enkelstroom is slegs bedoel vir verwarming. Die ontwerp maak dit moontlik om water in 'n lusverwarmingstelsel te verhit. Om water in sulke gevalle te verhit, word gaswaterverwarmers of -ketels gebruik. Maar dit is nutteloos as 'n dubbele stroomkoker gebruik kan word. Daar is baie meer effek van so 'n toestel. Benewens die feit dat u nie ekstra toerusting hoef te koop en aan te sluit nie, kan u byna gelyktydig water verhit vir gebruik in die badkamer, stort, ens.
Gasketels verskil in die soort verwarming
Onthou! Gasketels met enkelstroombane word slegs gebruik vir verwarming, met dubbele stroombane - vir die verhitting en verhitting van water in onbeperkte hoeveelhede.
Elektroniese piezo-ontstekingstoestelle word geïnstalleer om die ketel aan te steek. Verder word die verbrandingsproses beheer deur outomatisering, wat die moontlikheid uitsluit om gas aan die verbrandingskamer te lewer as daar geen trekkrag daarin of in 'n gebluste toestand is nie. Restverbrandingsprodukte word afgevoer as gevolg van natuurlike uitlaatgasse of turbo dwang.
Moderne gasketels is heeltemal omgewingsvriendelik
Voor- en nadele van kondenseer gasketels
Kom ons praat oor die beste opsie vir 'n hitte-kragopwekker vir die verwarmingstelsel van 'n huis - 'n kondenserende gaskoker.
Om die verwarmingstelsel van 'n landhuis in die moderne wêreld te organiseer, word baie verskillende toerusting gebruik. Dit kan op gas, elektrisiteit of hout werk. Vir diegene wat veral besorg is oor omgewingsveiligheid, is 'n kondenserende ketel die beste keuse. Danksy die hoë doeltreffendheid van 98%, kan dit ook brandstof bespaar. Vervaardigers van verwarmingstoerusting bied 'n wye verskeidenheid van hierdie eenhede. U hoef ook nie bekommerd te wees oor hul hoë gehalte nie, want die toestelle word vervaardig met innoverende tegnologieë, betroubare en duursame materiale.
Kondenseer gaskoker - werkende beginsel
Kondensator verwarmer toestel
Voordele en nadele van kondenseerketels
Die kondenserende gasketel is afkomstig van die eenvoudigste gasgestookte konveksie-eenheid, met die mees elementêre werkingsbeginsel. Natuurlike of vloeibare gas dien as brandstof daarvoor. Wanneer dit brand, word water en koolstofdioksied gevorm wat energie in groot hoeveelhede vrystel. Die hitte-draer word deur die vrygestelde hitte verhit en sirkuleer deur die verwarmingstelsel van die woning. Met hierdie werkingsbeginsel is die doeltreffendheid ongeveer 90%, die oorblywende tien vlieg eenvoudig die straat uit deur die skoorsteen. Die kondensatietoestel wat deur ingenieurs ontwikkel is, het hierdie probleem opgelos.
Nadat die brandstof verbrand is en die grootste deel van die hitte na die warmtewisselaar oorgedra is, verkoel die kondensor die gasvormige verbrandingsprodukte tot 50-60 ° C, wat die ophoping van water help. As gevolg hiervan verhoog die doeltreffendheid en verhoog die volume hitte wat na die koelmiddel oorgedra word. Bykomende energie word ook verkry as gevolg van die kondensasie van waterdamp, wat in konvensionele toestelle verlore gaan as die damp-gasmengsel verdamp. Die toestel neem die hitte wat tydens hierdie prosedure opgewek word, oor en dra dit na die koelmiddel oor. Dus, die doeltreffendheid van die toestel nader 100%, omdat hy kan byna alles moontlik uit die verbrandingsproses kry. Boonop word so 'n hoë doeltreffendheid behaal terwyl die verbruikte energiebronne verminder word.
Alhoewel dit nie noodsaaklik is nie, verskil die ontwerp van 'n kondenserende ketel van 'n eenvoudige gasapparaat. Die belangrikste elemente daarvan is die volgende:
Verbrandingskamer toegerus met 'n brandstoftoevoerstelsel, 'n brander en 'n lugpompwaaier.
Kamer vir addisionele verkoeling van die stoomgasmengsel tot 56-57 ° C.
Skoorsteen wat koue rookgasse verwyder.
Pomp vir die sirkulasie van water deur die stelsel.
In die primêre warmtewisselaar, wat aan die verbrandingskamer gekoppel is, word die vrygestelde gasse tot 'n temperatuur bo die dauwpunt afgekoel. Daarna gaan die rookmengsel na die kondenserende hitteruiler, waar dit verder afgekoel word tot minder as 56 ° C. Stoom akkumuleer op die mure van die warmtewisselaar en gee die laaste hitte. Kondensaat word in 'n tenk opgevang, waaruit dit deur 'n pyp in die riool gelaat word. Die hitte draer water beweeg in die teenoorgestelde rigting van die stoom-gas mengsel. As dit koud is, word dit eers in 'n verkoelende warmtewisselaar opgewarm en dan na die primêre warmtewisselaar, waar dit verhit tot die temperatuur wat die verbruiker wil hê.
Die ketels is gemaak van vlekvrye staal en silumien, die warmtewisselaar word gegiet omdat die kondensaat 'n mengsel van verdunde anorganiese sure is. Met sulke materiale kan die toestel se lewensduur verleng word, en die afwesigheid van nate - om korrosie te voorkom. Om die skoorsteen te vernietig deur 'n klein hoeveelheid kondensaat daarop te val, is dit gemaak van plastiek of suurbestande vlekvrye staal.
Die brander help om die toevoer van hitte op verskillende tye gedurende die dag te reguleer. Dit kan gesimuleer word (laat u toe om die krag geleidelik tydens werking te verander) of nie-gesimuleer (met 'n vasgestelde waarde), terwyl die skakelaarfrekwensie van die brander die toestel aanpas by die vereiste parameters. In die beste gasketels met kondenseer word gereeld gesimuleerde branders geïnstalleer.
Hierdie verwarmingstoerusting is verdeel in:
dubbelkring-kondensatieketels - behalwe verhitting, bied dit ook warmwatertoevoer, terwyl die prosesse sinchronies en vinnig verloop
enkelstroombaan - word slegs vir ruimteverhitting gebruik
vloer staan ​​- hulle het 'n hoë krag, dit word gebruik om groot dele van kantore, nywerheidsondernemings, woonstelgeboue te verhit
muurgemonteer - gebruik vir residensiële persele in 'n klein area.
Voordat u toerusting koop, moet u besluit oor die doel daarvan, die area van die perseel wat dit moet verhit. As daar geen warm water nodig is nie, is dit raadsaam om 'n muurkrag-kondensatorketel te neem.
Die toenemende gewildheid is te danke aan 'n aantal voordele van kondenserende ketels:
bespaar brandstof in vergelyking met 'n konveksietoestel met ongeveer 35%
gemiddeld 70% verminder skadelike emissies wat vergelykbaar is met tradisionele modelle
uitlaatgasse is koud, wat dit moontlik maak om plastiekkanale te installeer wat baie goedkoper is as staalgas
die gemak van die inwoners van die huis word verhoog as gevolg van die lae geraasvlak van die toestel
outomatiese werking danksy slim elektronika
lang lewensduur as gevolg van hoë sterkte, korrosiebestande materiale
dit is nie nodig om 'n aparte kamer vir die toerusting toe te ken nie, danksy die klein grootte en ligtheid kan dit maklik in die badkamer of in die kombuis geïnstalleer word.
Die nadele van kondenserende ketels kan baie minder onderskei word, maar hierdie byna ideale eenheid het nogtans die volgende:
die hoë prys van die toestel self en die warmtewisselaar (daarom sal u die toestand van die hele stelsel gereeld moet nagaan)
kondensaat is moeilik om weg te gooi
in hoë temperatuur stelsels is die gebruik van sulke toerusting onprakties
die eenheid is baie sensitief vir die kwaliteit van die inlaatlug.
Die toestel is 'n vernuwing van die verwarmingstelsel, wat gekenmerk word deur kwaliteit, omgewingsvriendelikheid en hoë doeltreffendheid. Ondanks die hoë koste, is dit veilig om te sê dat dit steeds die moeite werd is om 'n kondenserende ketel te koop, want so 'n belegging sal beslis vrugte afwerp, wat u in staat stel om te bespaar op hittedraers met maksimum hitte-oordrag.
As u enige vrae oor hierdie onderwerp het, kan u die spesialiste en lesers van ons projek hier vra.
Wanneer en hoe gereeld moet u die skoorsteen skoonmaak?
As u 'n kaggel (kaggelstoof) met 'n geslote kaggel het, moet die skoorsteen ten minste een keer per jaar skoongemaak word, voordat die verwarmingsseisoen begin. 'N Lang stoof met 'n konstante vuurkas besoedel die pyp vinniger: die lae roet, wat verskriklik is vir hul ontsteking, groei binne 'n paar maande. Maar toerusting vir gas en vloeibare brandstof gee sy eienaars baie minder probleme: selfs as u intensief werk, moet u elke 2 tot 3 jaar skoorsteenprofylakse doen. Dit is die beste om 'n geweegde metaalborsel vir skoonmaak te gebruik. In die winter, as dit moeilik is om op die dak te klim, kan u van tyd tot tyd spesiale voorbereidings by die vuurkas voeg, wat kreosootneerslae gedeeltelik vernietig.
Vergelykende eienskappe van "uitlaat" van verwarmingseenhede met 'n termiese krag van 10-12 kW Massa fraksie van opgeskorte vaste stowwe in rook,% Kondensasie *, l / dag
Soort rookgaseenhede, С Temperatuur
Kaggel met geslote kaggel Tot 400-600 40-50 0.5-1
Kaggelstoof met rookkanaal Tot 250-450 40-50 0.5-1.5
Lang oond 150-600 Tot 70 Tot 10
Olie-aangedrewe ketel 150-300 15-25 0.4-0.7
'N Gaskoker 140-250 10-20 0.2-0.4
Lae temperatuur ketel (gas, vloeibare brandstof) Tot 120 5-7 Tot 15
* By die gebruik van 'n sandwich-staal skoorsteen met 'n lengte van 6 m, geïsoleer met 'n 30 mm dik laag minerale wol.
Skrywer: Bekende konstruksiejoernalis V. Grigoriev. Tekening: M. Chernov. Foto: StroyExpertiza Plus
Die rookkanaal mag nie meer as twee voue hê nie.
By horisontale rookpype moet die uiterlike gedeelte 3 ° afwaarts skuins maak sodat kondens kan afloop. As die horisontale gedeelte in 'n gemeenskaplike rookgasuitlaat kom, moet die helling in die teenoorgestelde rigting wees (af na die ketel).
Bevrore kondensaat by die uitlaat van die koaksiale skoorsteen.
Die installering van 'n gaskoker met 'n geslote verbrandingskamer benodig geen vensters of skuifbande in die kamer nie.
Die installasie moet op so 'n manier uitgevoer word dat die relatiewe posisie van die ketel en die skoorsteen nie kan verander tydens die daaropvolgende roetine-instandhouding nie.
Die adapter, areas vir inspeksie en skoonmaak, en die plek vir die dreinering van kondensaat moet vir periodieke inspeksie toeganklik wees.
Dit is nie toegelaat om die skoorsteen onder die grondvlak af te voer nie.
Die afstand vanaf die pyp na die muur van 'n aangrensende gebou moet 8 meter oorskry. By die installering van die deflector kan die afstand verminder word tot 2 meter (vir 'n leë muur) of 5 meter (vir 'n muur met openinge).
As die uitlaat minder as 1,8 meter bo die grond is, moet 'n afbuigrooster geïnstalleer word om warm rook te voorkom.
Om die rookvloei nie te belemmer nie, word die vorige afdeling by die installering van die skoorsteen in elke daaropvolgende (rigting vanaf die ketel) geplaas.
As winde teen die rookuitlaat op die plek waar die horisontale skoorsteen geïnstalleer is, heers, word 'n bliksperring by die uitgang van die skoorsteen geïnstalleer. Die afstand vanaf die uitlaat na die luik moet minstens 40 cm wees.
Opsies vir die ligging van 'n koaksiale skoorsteen in 'n privaat huis en die minimum afstand tussen die as van die pyp en die naaste voorwerpe, m.
Elke skoorsteenstelsel moet voorsien word van gedetailleerde monterings- en installasie-instruksies. Voordat u met die installasie begin, moet u die vereistes soos uiteengesit in die instruksies vergelyk met die vereistes van die huidige geldige reguleringsdokumente, en u moet lei deur die strengere.
Variante van rangskikking van koaksiale skoorstene met vertikale uitlaat.
Die koaksiale skoorsteen en geslote verbrandingskamer van 'n gaskoker elimineer die invloed van die verbrandingsproses op die atmosfeer in die kamer en verhoog die gemak van mense wat in die huis woon. Danksy hul positiewe eienskappe verkry skoorstene elke jaar meer en meer aanhangers onder diegene wat van plan is om 'n huis met 'n doeltreffende en ekonomiese gasverwarmingstelsel toe te rus.