Hoe om 'n swembadpomp te priem - Nuttige wenke - 2021
Maniere van werking van die filtereenheid:
Filtrasie (filter) Water wat deur die filter gaan, word in die swembad gevoer. Hierdie modus word gebruik vir filter en verhitting.
Dreineer (afval) (Dreineer) Water uit die swembad deur die filter omseil, dreineer in die riool. Hierdie modus word gebruik om die swembad te dreineer.
Geslote (toe) (Winterize) Alles is gesluit. Hierdie modus word gebruik om die filter te bedien.
Terugspoel (Terug wash). Water uit die swembad deur die filter, was dit, dreineer in die riool. Hierdie modus word gebruik om die filter skoon te maak.
Hersirkulasie (Whirlpool) Sirkulasie van water sonder om dit te filter na toediening van chemikalieë.
Verseël (spoel). Water uit die swembad deur die filter, verdamp die sand, spoel die oorblywende kontaminante weg en dreineer in die riool. Word gebruik om die spoel van die filter te voltooi.
Waterfiltrasie moet elke dag gedoen word, ongeag of die swembad bedien word of nie. Die filtrasietyd word bereken op grond van die toestande van 2,5-3 maal die deurgang van die volume water gedurende die dag deur die filter.
Terwyl die water filtreer, raak die filter verstop en vervul hy nie sy funksies nie. Die filter se besoedeling word beheer deur 'n manometer in 'n sesrigtingklep. Dit moet skoongemaak word van besoedeling. Om dit te doen:
Skakel die filter uit,
Stel terugspoelmodus in en skakel die filter aan.
Kontroleer die mate van skoonmaak van die filter deur die dop op die liggaam van die 6-rigting klep. Die terugspoel moet voltooi wees sodra die dop deursigtig word. En die gemiddelde spoeltyd is 2-3 minute.
Stel die "Spoel" -modus in, 20-30 sek., Hou dit aan.
Bring die watervlak in die swembad na normaal en skakel oor na die filtermodus.
Hierdie operasie moet elke 1-2 weke uitgevoer word, afhangende van die intensiteit van die werking van die swembad en die mate van besoedeling, veral vir die swembad wat in die ope lug geleë is.
Maak die maasemmer tussen die skimmer en filterpomp van tyd tot tyd skoon (as dit vuil word).
Alle swembaddens is toepaslik versorg, sodat die water altyd skoon en skoon is. Die regte gebruik van 'n sandfilter in kombinasie met waterbehandeling met chemikalieë en anti-alge preparate lei tot die gewenste resultaat. Die gebruik van chloor, anti-alge middels en ander stowwe moet volgens die instruksies vir hierdie middels gebruik word.
Moenie die pomp en filter installeer op plekke waar water kan ophoop nie. Andersins kan die pompmotor uitval.
As u 'n sesposisie-klep skakel, moet die pomp uitgeskakel word.
Installeer die pomp en filter minstens 1 m weg. van die swembadmuur af.
Daar moet voldoende lugwisseling in die omgewing van die pomp van die filtereenheid verseker word. Dit hoef nie met iets anders gesluit te word nie.
Trek die pomp altyd uit voordat u met die pomp of filter werk.
Kinders mag nie sonder toesig naby die filtereenheid wees nie.
Aansluiting op die kragvoorsieningsnetwerk moet geskied deur 'n elektrisiteitsonderneming wat toestemming vir sulke werk het.
Moenie die kragkabel begrawe nie.
Maak seker dat die geleidende kabel nie beskadig is nie. Beskadigde kabel moet onmiddellik vervang word.
Verkeerde verbinding met die kragbron kan die pompmotor beskadig.
As u nie die bogenoemde punte nakom nie, kan dit lei tot die ineenstorting van die filtereenheid en die waarborg van die toerusting verloor!
As u dit in werking stel, kan dit blyk dat die water in u swembad baie besoedel is, dit moet eers die filter skoonmaak om die maksimum deursigtigheid van die water te verkry. Daarom, om u swembad in 'n toepaslike netheid te hou, moet die filtereenheid in die eerste periode meer gereeld gebruik word.
Om die suiwerheid van water op 'n optimale vlak te handhaaf, is dit nodig om dit minstens een keer binne 24 uur te pomp. Die pomp mag nie langer as tien uur aaneen werk nie. In sommige gevalle kan u ook nie die belangrikheid van die gebruik van chemikalieë aandui nie, waarvan die gebruik in die instruksies staan. Monitor die chloorinhoud in die water gedurende die hele swemseisoen en die vereiste pH-waarde.
Die beginsel van die werking van 'n sesrigtingklep (silindervloeiregelaar)
Om die posisie van hierdie klep korrek in te stel, skakel die pomp af. Druk dan op die handvatsel en draai dit na die gewenste posisie. (Moenie die klep onder druk skakel nie). Sorg dat die handvatsel altyd korrek in die sluitgroef pas.
1. Voordat u die filtereenheid in werking stel, moet u seker maak dat die filterpomp PRESIES VIR INSTRUKSIES gemonteer is
2. Die swembad moet met water gevul word tot by die toepaslike punt of tot in die middel van die skimmer, en die water uit die swembad moet na die pomp vloei.
3. Dan moet u lug daaruit verwyder. Om dit te doen, maak die deksel van die growwe filter oop en wag totdat water uit die glas vloei. Gaan voort met die terugspoelproses sodra hierdie bewerking behoorlik voltooi is.
4. Draai die handvatsel in die posisie "GESLUIT", trek die einde van die dreinslang op die pompstuk ("WASTE") en plaas die ander punt in enige geskikte dreineervoorwerp (riool of grasperk waar vog alleen opgeneem word). Draai die handvatsel in die "BACKWASH" ​​-posisie (terugspoel) en skakel die pomp aan. Binne 4-5 minute word al die kleinste deeltjies uit die sand gewas, wat nodig is om moontlike verstopping van die dreineringsgroewe te voorkom!
Aangesien 'n deel van die water tydens die operasie die swembad verlaat, moet u die vlak daarvan nagaan en die ontbrekende hoeveelheid opmaak.
5. Draai die handvatsel dan na die 'RINSE' (spoel) posisie. Skakel die pomp ongeveer 20 sekondes aan om die oorblywende vuildeeltjies uit die sand te was.
6. Draai die knop in die "FILTER" -posisie. Afhangend van die hoeveelheid water, moet die filtereenheid 6 tot 8 uur in werking wees. In die toekoms moet dit elke dag vir ten minste 3 uur agtereenvolgens gebruik word. Met hierdie posisie van die klep, kan u ook die bodem van die swembad skoonmaak met 'n "stofsuier" met water. Na elke sodanige operasie, of as die druk toeneem tot 10-12 PSI (met drukmeter), is 'n terugspoel van die filter nodig.
Die terugspoelproses word voortgesit totdat skoon water uit die ooreenstemmende uitlaat of slang vloei.
In ooreenstemming met die beskrywing van die skimmer, is die skoonmaakapparaat van die swembadkombuis ('stofsuier') aan die skimmer gekoppel met behulp van die slang aan hierdie toestel. Dit is belangrik dat die gespesifiseerde slang vooraf met water gevul is (bevat geen lug nie).
As die lug blykbaar terselfdertyd in die filterstelsel beland het, moet die lug verwyder word.
Begin die filtereenheid wat bo die vlak van die waterspieël geïnstalleer is.
1. Kyk of daar lekkasies in die pypverbinding is.
2. Maak die deksel van die pompbak oop en vul dit met water, maak die deksel toe en begin.
3. Pomp water in die filter vir 40 sekondes.
As lug in die slangstelsel lek, sal die pomp nie water pomp nie!
VOORBEREIDING VIR WINTER.
(As u die swembad slegs in die somer gebruik)
Aan die einde van die swemseisoen moet die filtereenheid en slange uitmekaar gehaal word en heeltemal ontwater word.
Demonteer die filterhuis en verwyder sand daaruit. Kyk of dit in werkende toestand is (nie aan mekaar vas is nie) en maak dit skoon.
Kontak u swembadverskaffer indien nodig vir 'n nuwe hoeveelheid sand.
As u hierdie beskrywing presies volg, sal dit u lewensduur van u filtereenheid aansienlik verleng.
Kontak probleme met 'n spesialis as u probleme ondervind met die installering van u filtereenheid!
Kenmerke van hul installasie
In die omgewing van swembaddens word die volgende soorte pompe gebruik:
Drukpompe word gebruik om masseringstoerusting en besienswaardighede te bedryf. Voorfiltermodelle word gebruik om filtering te organiseer. Gebruik 'n draagbare kombinasie-filterpomp vir klein swembaddens wat water uit die bak haal en suiwer.
'N Chemiese meetpomp word gebruik om die gedeeltes van reagense wat vir waterbehandeling gebruik word, akkuraat te bepaal. Die apparaat doseer die geselekteerde chemiese oplossing volgens 'n proporsionele of konstante algoritme.
Vir die verhitting van water word 'n hittepomp gebruik wat volgens die beginsel van kondensasie werk. Die toestel genereer termiese energie uit die omgewing en dra dit na die verbruiker (swembadwater wat deurloop).
Die installering van stilstaande pompe van enige aard moet uitgevoer word in ooreenstemming met die vervaardiger se aanwysings (aangeheg aan die produk).
Druk- en filtrasiepompe
Kies 'n plek vir installasie. Die temperatuur in die kamer waar die pomp geleë is, mag nie laer as + 5ºС wees nie. Dit moet droog wees. Voorsien ventilasie om te verhoed dat kondensasie op die toerusting vorm.
As die toerusting slegs in die somer gebruik word en dit op die straat geleë is, word dit vir die winter verwyder en geberg. Dit word op 'n geïsoleerde basis geïnstalleer.
Installeer die toerusting op 'n plat oppervlak, beskerm teen atmosferiese verskynsels en trilling. Daar moet voldoende ruimte wees vir maklike onderhoud of vervanging van die toestel.
Plaas die pomp 0,5 m onder die watervlak, maar nie laer as 3 meter nie. Dit is die ideale plek vir doeltreffende pompbediening.
'N Rubbermat word onder die voetstuk aanbeveel om vibrasies en geraas te verminder.
Die suigpyp moet so kort as moontlik wees, sonder onnodige hellings en draaie.
Maak 'n verbinding deur middel van 'n outomatiese afsny wat deur 'n kortsluiting en kragstuwings geaktiveer word.
Installasie word buitenshuis op 'n plat, horisontale oppervlak uitgevoer. Installasie is soortgelyk aan die installering van 'n eksterne lugversorgingseenheid.
Dit word nie aanbeveel om die eenheid naby die muur te plaas en 'n buigsame pyp te gebruik nie.
In die swembadwaterbehandelingstelsel word die toestel na die filters en na die ontsmettingsstasies geïnstalleer.
Die pypleiding moet nie langer as 10 m wees nie.
Om krag te voorsien, word die eenheid volgens die parameters aan die toepaslike kragtoevoer gekoppel.
Vir die werking van die apparaat is dit nodig om 'n sirkulasiepomp en 'n filtrasie-eenheid in die waterbehandelingskringbaan te hê (apart aangekoop).
Na filter- en verhittoerusting word dit aan die waterbehandelingslus gekoppel.
Die dispenser is teen die muur vasgemaak om te verhoed dat dit verplaas of vibrasies. Die toevoerkleppe moet perfek vertikaal wees.
Die apparaat word nie meer as 1,5 meter van die tenk met die reagens geplaas nie.
Tenks gemaak van polipropyleen of poliëtileen wat bestand is teen aggressiewe omgewings, word as houers vir chemie gebruik.
Die houer moet 'n deksel hê om die verspreiding van reuke en dampe te voorkom.
Die inspuiting word geïnstalleer voordat water na die bak teruggeplaas word.
Die installering van die sensor (sonde) hang af van die pompmodel.
Maak seker dat u 'n terugslagklep met 'n klep in die watervoorsieningskring installeer om die druklyn te sny.