China Krag Kapasitor industrie (belegging) studie (2) _High Voltage Keramiek Skyf Kapasitor | Deurknop kondensator | Y Kapasitors | Veiligheid Gesertifiseerde Kapasitors | Hoë Voltage Weerstande
China Kragkondensatorbedryf (beleggings) studie (2)
(2) -reeks-kapasitor: reeks in die hoëfrekwensie-transmissie- en verspreidingslyne, verspreidingslyne om induktiewe reaktansie te vergoed, stelsel statiese en dinamiese stabiliteit te verhoog, die gehalte van die lynspanning te verbeter, langer transmissiedistansie en verhoogde transmissiekapasiteit. Die basiese struktuur is soortgelyke en parallelle kapasitors.
(3) koppelingskondensators: hoofsaaklik gebruik vir hoëfrekwensie hoëspanning kraglyn kommunikasie, meting, beheer, beskerming en onttrekking toestel in energie gebruik vir dele. Hoëspanningskoppelingskondensor wat op kraglyne aan die lae kant deur die koppelingspoel tot grond gesluit word, sodat die hoëfrekwensie draer toestel by laespanning en hoë spanning transmissielyn koppeling. Koppelingskondensator en die staaldop van die porseleinbasis en die omslag van samestelling. Skulp van dun staalplaat wat die expander het om te vergoed vir die volume bevrugting met temperatuurveranderinge.
(4) Kapasitors Circuit Breakers: voorheen bekend as die gradering kapasitor. EHV-stroombreker wat parallel in beide die fraktuuroppervlak gebruik word van die druk-effek, die spanning tussen die fraktuurproses en selfs wanneer dit ontkoppel word, breek en die breekbalk eienskappe verbeter, verbeter die kapasiteit. Algemene kapasitor stroombreker is soortgelyk aan die struktuur en koppelingskondensore. Met die ontwikkeling van hoë spanning keramiek Capacitors, keramiek Capacitors is gebruik as 'n kapasitor element, en dan in die porselein dop gemaak van staalplaat kapasitor gemaak van stroombrekers.
(5) Elektriese kapasitors: vir 'n frekwensie van 40 ~ 24,000 Hz elektriese toerustingstelsels om kragfaktore te verbeter, verbeter die stroombaan eienskappe van spanning of frekwensie. Elektriese hitte kapasitor as gevolg van die groter, moet verseker dat sy hitte goed, dikwels met behulp van water koelplaat. Vir 4000 Hz of meer elektriese kapasitor, met sy koperplaatgelaste skulp.
(6) Pulskondensators: Energieopberging van die hoofrol in die langer tydperk, nie deur die kragtoevoer, en dan in 'n baie kort tydperk vir ossillasie tot ossillasie of ontlading, 'n groot invloed op die beskikbare krag. Pulse kapasitor word wyd gebruik, byvoorbeeld as impulsspanning generator, die impak van die stroomgenerator, die oscillasie stroombaan toets met die basiese (energie berging) toestelle.
(7) en filter kapasitor DC: Vir hoë spanning DC toestelle en hoë spanning gelykrigter filter toestel. AC-filter kapasitor kan gebruik word om die hoë frekwensie stroom harmonieë uit te filter.
(8) Standaard kapasitor: Vir hoëfrekwensie dielektriese verlies meetkring, kapasitansie of gebruik as 'n standaardmeting van hoëspanningskondensatorverdelingseenheid. Standaard kapasitor kapasitansie waarde benodig akkuraat en stabiel, en daarom gebruik dikwels dubbel-afskermde koaksiale gas medium en silindriese en konsentriese sferiese elektrodesisteem.