FAQs - Jinghui Environmental Technology Co, Ltd
Wenke oor die aankoop van verdamping lug koeler:
1, Kyk op die voorkoms:
Hoe meer glad en mooi die voorkoms is, hoe hoër akkuraatheid vorm die produk gebruik.
2, Gaan die proses vloei:
Wanneer jy die produk koop, moet jy seker maak dat die kombinasie van plekke, die skroewe, die push-knoppies en ander komponente is goed geïnstalleer en styf verbind.
3, Gaan die komponente:
Die hele reeks is saamgestel deur verskeie onderdele en komponente. Die gehalte van die komponente kan direk beïnvloed diens lewe die koeler en die koel effek. Daarom, kyk die belangrike komponent is die belangrikste stap. Die belangrike komponent van verdamping lug koeler sluit in: die belangrikste beheer boks, water pomp, dreineer klep, motor, blaser.
Aansoeke van verdamping lug verkoelers
1, gekraai gebied of die area wat nodig het om vinnig te koel in 'n kort tyd
, bv skool, kombuis, gym, fabriek, kerk, mark, uitstalling saal, konferensie kamer.
2, Die produksie webwerwe met 'n hoë temperatuur verwarming toestel
bv die werkswinkel van kontoere inspuiting, elektroplatering, metallurgie, drukwerk, Glass, masjinering, voedsel verwerking en huishoudelike elektriese bedryf
3, Die area wat vol geur, stof, besoedelde lug
bv Hotel kombuis, hospitaal saal, plastiek bedryf, chemiese bedryf, leer industrie, rubber industrie, druk en verf industrie, tekstielbedryf, plaas ens
4, groot oop areas
, bv winkelsentrum supermark, vermaak, vermaak sentrum, wagkamer ens
5, Greenhouse en landbou wetenskaplike navorsing basis
1, verdamping lug koeler is gebruik vir ventilasie, verkoeling, bevogtiging, die verbetering van die kwaliteit van die lug. Vir ander gebruik, pls raadpleeg die JH ingenieurs of verkoop in advance.
2, Die gebruik van lug koeler onder die volgende voorwaardes kan sy lewe te verhoog:
a) Droë-gloeilamp temperatuur: 20 ℃ -50 ℃
b) Relatiewe humiditeit: ≤85%
c) Druk: 86Kpa-106Kpa
d) Maak seker dat skoon water word gebruik , en moet die temperatuur minder as 45 ℃ wees, die verskaffing druk is oor 0.15-1Mpa;
e) die toevoerspanning kan nie meer as ± 15% van die koers spanning
f) geen bytende gas gebied
3, Die buitenste skil en pakket van koeler is nie heeltemal deur brandvertrager materiaal. Maak seker om te verhoed dat enige bron van vuur.
4, In die geval van die skade as gevolg van lekkasie, maak asseblief seker dat die drein klep en die inlaatklep gekoppelde korrek verbind voordat die gebruik van lug koeler.
5, Om te verhoed dat afvuur afgekoel lug in geslote ruimte, daar moet genoeg uitlaat hoeveelheid wees in aansoek plekke, indien nie, kan jy die venster oop te maak of te installeer helmknop ander koer masjien om die natuurlike uitlaat en meganiese uitlaat gekombineer maak.
6: Net soos die koeler nodig om te herstel, is dit nodig om te kap die kragbron en sit 'n waarskuwing teken sê "onderhoud en geen nut".
7: As die koeler stel reise, bel die diens vir hulp, en moenie die beskerming skakelaar nie verander op jou eie.
8, Moet asseblief nie dikwels draai op en af ​​van die coolers
9, Soos vir die konstante temperatuur en humiditeit plek, pls gebruik dit onder die vertroude Vriend van spesialis .Die koers van verkoeling is omgekeerd eweredig aan die lug humiditeit.
1, Skoon koel pad
Verwyder die pad van die koeler, en dan skoon te maak dit deur kraanwater
2, Verwyder die reuk
Die volgende situasies kan 'n paar reuk in 'n paar minute laat toe dit begin koel:
1) Gebruik die koeler nadat die reën
2) As jy nie skoon te maak die tenk na die gebruik van die lugverkoelde kan sommige het ruik die volgende keer wanneer jy dit gebruik. (Skakel skoon funksie is afgeskakel)
3) Moet die koeler op tyd nie skoon na 'n lang tyd gebruik. (Auto skoon funksie is afgeskakel)
4) Ander situasie.
Oor die algemeen word dit aanbeveel op die afsluit skoon funksie om te draai na die reuk te voorkom.
Verwag skoon die koel pads op keer, kan jy ook Choordioxide ontsmettingsmiddel toe te voeg tot die watertenk.
3: Hoe om onderhoud die koeler wanneer jy dit nie gebruik nie vir 'n rukkie?
Wanneer in die winter of as jy nie die coolers gebruik vir 'n rukkie, asseblief doen die volgende:
Eerstens, maak die water klep en verwyder die koel pad na 'n volledige skoonmaak het soos hierbo getoon, op dieselfde tyd, leegmaak die tenk en skoon Dit. As dit toelaat, is dit beter om 'n afvalligheid het. Na die skoonmaak, die installering van die koel pad en maak die koeler werk 5-8 minute om die pad te droog, en uiteindelik gesluit die kragtoevoer. Dit sal beter om kap beskermende dekking wees om die stof buite stop.
4, Check voor operasie: Is die swaai bal klep goed gewerk? Is die beheer lyne korrek vaste? Olie die laer as dit is sentrifugale tipe. Gaan die koel boekies na operasie vir 'n rukkie. Gaan die ander normale funksies.
5, verdamping lug koeler is 'n soort van energie-besparing toerusting en dit moet net 'n paar onderhoud. Maar as die masjien buite geïnstalleer is, om 'n beter koel effek, sy beter vir jou 'n paar skoonmaak doen na 'n lang tyd met behulp van het.
Foutkode skuld simptoom Oplossings
E1 Die kragtoevoer na die lug koeler is oor-stroom Let breek die krag af, en maak seker die kragtoevoer
E2 Die spanning toevoer na lug koeler is oor-spanning Let breek die krag af, en maak seker die kragtoevoer
E3 Die spanning toevoer na lug koeler is onder spanning Let breek die krag af, en maak seker die kragtoevoer
E4 Die motor is oorverhit Let breek die krag af, en maak seker die kragtoevoer
check die koel boekies
het die deur oopgemaak vir genoeg ventilasie
E8 Die muur beheerders kan die sein van die lug koeler nie ontvang Aandag te gee aan die goeie verband op kommunikasie koppelvlak
E9 Die watertoevoer aksie kan nie klaar wees binne 15 min Gaan die inlaatklep
Algemene probleme & Voorgestelde Remedies
Probleem: 'n Deel van afkoeling boekies is nie nat
(1) Die water verspreider is geblokkeer, kan jy dit skoon.
(2) Die watertenk is inslag, asseblief pas dit aan die vlak.
(3) Lae water.
Probleem: pompe lopies, maar nie sirkuleer water, of pads gebrek water.
(2) Pomp sif verstop
Probleem: Die afkoeling ikoon flikker op kontroleerder
(1) Waarskuwing van 'n lae water, gaan die water inlaatklep sluit of waterbron stop toevoer water.
(2) As dit is nog steeds flikker wanneer die water is genoeg, check die watervlak ondersoek.
(3) Pomp sif verstop
Probleem: Water lekkasie
(1) Lekkasie van water toevoer pyp: Die buigsame-slang is bejaardes of gebreek en water lekkasies uit dit. Verander asseblief nuwe buigsame-slang.
(2) lekkasie uit drein klep: die watervlak te hoog is. Eers die water inlaatklep.
(3) lekkasie uit sypaneel: Verkoeling boekies is geblokkeer, kan jy dit skoon.
Probleem: Die beheerder kan nie vertoon
(1) Gaan elektriese verbindings. Maak seker dat die elektriese beskermende toestel werk.
(2) Gaan die aarddraad korrek verbind. Maak seker dat fase lyne reg verbind is. Kyk of lont gebreek.
(3) Gaan die sein lyn styf verbind.
Probleem: 3PH koeler nie werk nie, die motor bring van 'n alarm.
(1) Krag nie die fase, is dit nodig om die kragtoevoer na te gaan.
(2) Kyk op die motor en die elektriese PCB raad is swak kontak of nie.
As die moontlike oorsaak is moeilik om te kry, kan jy dit uit te vind deur te vervang metode, vergelyking metode, die kamerstelsel metode of ander metodes. Anders, kan jy ook vra die plaaslike verspreiders of verkoop vir hulp.