Hoe om 'n Hayward Goldline Aqua-Rite of Swem Pure Plus Pool Salt Chlorine Generator te kalibreer - Versamelings
Hoe om 'n Hayward Goldline Aqua-Rite of Swem Pure Plus Pool Salt Chlorine Generator te kalibreer
Stap 1: Aanpassing van die soutgehalte (sout)
Voordat die chloorgenerator korrek gekalibreer kan word, moet die soutgehalte - of soutvlak in die swembadwater - op die regte vlak wees. Vir hierdie stelsels moet dit ideaal wees tussen 3200-3600 dpm (dele per miljoen). Dit kan met behulp van 'n souttoetsmeter of souttoetsstroke getoets word. Ek gebruik persoonlik die Solaxx MET01A digitale toetsmeter van SafeDip. Hierdie meter is baie akkuraat en meet ook pH en chloorvlakke.
As die soutvlak laag is, of as daar nooit sout in die swembad gevoeg is nie, moet u die soutgehalte verhoog en toelaat dat dit sirkuleer vir 24 uur voordat u met die kalibrasieproses begin. Dit is ook belangrik vir enige soutchloreringstelsel dat die stabilisatorvlak in die swembadwater daar tussen is 50-70 dpm.
Stap 2: Soek die kalibrasieskerm
Sodra die soutgehalte op die optimale vlak aangepas is, kan die kalibrasieproses begin. Terwyl die pomp draai en die eenheid op die "Auto" -posisie is, druk die "Diagnostics" -knoppie vyf keer. Die skerm moet "- 0".
Stap 3: Stel die soutgehalte in
Hierdie stap kan lastig raak en moet moontlik herhaal word. Terwyl u op die kalibreerskerm is en terwyl die swembadpomp nog loop, druk die "Auto" -skakelaar vir twee sekondes na die "Off" -posisie.
Druk die skakelaar weer terug na die "Auto" posisie. Wag ongeveer 10 sekondes (u sal die aflos hoor afskop). Die kalibrasieskerm sal begin aftel vanaf 'n hoër soutlesing as wat die werklike vlak in die swembadwater is.
Sodra u u soutgehalte sien, druk die skakelaar op na "superchlorinaat" en druk dan dadelik terug na die "Auto" -posisie.
Dit is nou gekalibreer. Druk die diagnostiese knoppie 'n paar keer totdat u die soutgehalte sien.
Meer oor die kalibrasieproses
Stap 3 neem 'n bietjie oefening, want dit tel BAIE vinnig af. Byvoorbeeld, as die soutgehalte in die swembadwater 3300 dpm is, wanneer die skakelaar na 10 sekondes van die "Off" -posisie na die "Auto" -posisie gedruk word, sal dit 'n stel getalle vertoon wat onmiddellik begin afneem . Dit kan begin, byvoorbeeld, 4800 (kan hoër of laer wees). Druk die skakelaar na "superchlorinaat" wanneer dit 3300 ppm tref. Druk dan vinnig weer af na "Auto".
Vraag: My beheerbord toon 3 500, maar twee onafhanklike toetse sê 2 700 en nul chloor, en seltoetse sê dit is goed. Watter een is korrek?
Antwoord: Chloorlesings en soutlesings is twee verskillende dinge. Baie mense dink as die soutlesing hoog is, dan is die chloor hoog. Ek sê gewoonlik vir mense om na 'n oseaan vol sout te gaan en die chloorvlak daar te toets; dis natuurlik nul.
As u soutgehalte 2700 is, voeg 80 pond sout by. Dit behoort dit nader aan 3,300-3,400 te bring. Die probleem wat u het, is met 'n ongekalibreerde stelsel. U moet die werklike toetslesings glo, nie wat die stelsel sê nie. Dit moet net herkalibreer word.
Vraag: Hoe vind ek T-sel op die skerm van 'n chloorgenerator as ek die proses deurgaan, maar die T-sel verskyn nooit?
Antwoord: As u deur die skerms blaai met behulp van die diagnostiese knoppie, sal die T-sel op die heel laaste skerm verskyn (vlak voor die soutgehalte.)
Vraag: Die beheerbord van my chloorgenerator vertoon geen ligte nie, al kry ek verskillende getalle as ek die sleutel druk. Wat dink jy kan die probleem wees?
Antwoord: Dit dui gewoonlik op 'n slegte stroombaanbord. Dit kan steeds werk en chloor genereer, selfs al werk die ligte nie.
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 7 Julie 2019:
Hallo Tammie. Die ou sel was miskien ok. Ek kan nie met 100% sekerheid sê nie, maar dit klink asof die eenheid self sleg kan wees. Skakel die krag vir 'n paar minute uit en probeer weer. Onthou dat 2700 nog steeds laag is, maar as dit reg werk, moet dit steeds herken en vertoon word. Dit moet ook die grootte van die t-sel toon. My raaiskoot sou 'n slegte hoofbord wees (nie die LCD-skermkringkaart nie). Ek stel voor dat u meer sout byvoeg om die vlak tot minstens 3300 te verhoog. Baie keer sal dit nog steeds chloor oplewer, selfs as dit sleg is. Ek sou aanraai om ook 'n digitale soutmeter te kry.
Tammie R op 06 Julie 2019:
Net 'n nuwe sout sel gekry. Die skerm vertoon 1400 vir sout. Het 'n monster na die swembadstoor geneem en sout is eintlik 2700. Ek het dit probeer herkalibreer, maar dit sal nie aftel nie. Vertoon -1500 en bly daar. Ek kan ook nie die t-selgrootte vertoon nie. Dit slaan die skerm oor.
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 01 Julie 2019:
Joël. Slegte bord. Dit kan nog steeds goed werk. Hou die soutgehalte en die chloorvlak dop.
Joel Farnum op 01 Julie 2019:
My bord lees tans 'Hot' op die skerm.
Die Power- en Generating-ligte is ook groen.
En die Inspekteer- en Geen sout-liggies flikker rooi.
Steven McCullough op 22 Junie 2019:
my hayward goue lyn pro. sê die chlorinator is uit, ek het ingestel op auto
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 17 Junie 2019:
Frank H. Dankie vir u lees, jammer dat u probleme ondervind. Het hierdie kwessie nog nie gereeld raakgeloop nie. Maar ... AS die watersoutgehalte is waar dit moet wees, sou ek dink die sel self is wat vals lesings veroorsaak. Probeer die sel skoonmaak met muriatsuur en probeer dit weer ..
Frank H op 17 Junie 2019:
ek het 'n Hayward plus en ek het die instruksies gevolg om die soutvlak te kalibreer, maar ek het die nommer die eerste keer gemis en nou begin dit laag word ???
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 12 Junie 2019:
Hallo Frank. Ja, dit is 'n slegte stroombaanbord. In baie gevalle sal dit steeds chloor genereer as die soutvlak gehandhaaf word, kan die LED's nie sien nie
Frank op 12 Junie 2019:
Ek het 'n Haywood SwimPure Plus soutstelsel. My uitgeleesde getalle verskyn op die skerm en ek kan deur hulle ry, maar geen van die LED-ligte werk nie, dit is almal uit. Ek het die kragtoevoer ontkoppel deur die lont bo die koord te trek en weer in te prop en te dink dat dit weer sou herstel, maar die ligte het weer aangeskakel en weer afgegaan. Enige idees??
Terry Buckle Oshawa Ontario op 31 Mei 2019:
Ek trap om my soutinhoud te kalibreer en ek ken die prosedure, maar die getal daal net tot 3300. My soutinhoud is 3000. Sal graag die 3000-nommer wil pas. tot 3300 en nie meer nie. Ken iemand hierdie probleem?
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 24 Mei 2019:
Lae sout ... Is dit genereer? Beteken dit chloor die swembad? Of sê die stelsel net 'lae sout'? As u toets 4000 vir soutgehalte lees, en die stelsel sê 1700, sou ek dink dit sou 'n slegte stroombaan wees aangesien die sel vervang is. Ek het 'n paar op my roete wat so vasgeskroef is, maar dit genereer steeds chloor.
jy sal op 24 Mei 2019:
Ek het u instruksies gevolg en my stelsel sal nie meer as 1700 sout lees nie. Ek het 4000 in die swembad, getoets deur twee verskillende metodes. Die soutcel is nuut, vervang deur die vervaardiger, maar met dieselfde probleme as die een wat ons vervang het. Verloor my verstand hieroor. Enige voorstelle?
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 15 April 2019:
James, die enigste ding wat by u opkom, is 'n slegte stroombaan (of geen sout in die water nie, maar dit sal steeds 'n lesing van ten minste 100 toon)
James Volinski op 14 April 2019:
Myne sal my nie regtig lees nie. Lees net nul. Sel is skoon, geen ligte flikker nie. Flow switch tjeks is goed en hulle sê vir my dat tjeks vir okay is. Maar ek kan niks anders as 0 op die werklike skerm kry nie.
Rob Hampton (outeur) vanaf Port Richey, Florida op 24 November 2018:
Hallo, dankie vir die lees. Dit beteken 1 van 2 dinge. Gaan die soutvlak na, dit kan laag wees. Die ander rede is dat die sel skoonmaak nodig het. As die sel opskaal of opbou, kan dit foute op die stelsel veroorsaak.