U lugversorgingskontakteur en hoe u dit moet vervang - Inligting
"Waarom loop my A / C nie?"
Dit is 'n baie gewilde vraag wat ek elke jaar kry as die somer aanbreek. Alhoewel daar 'n menigte moontlikhede is (kondensator, motor, stroombaanborde, ens.), Sal die fokus van hierdie artikel op die kontakor wees.
Alhoewel die kondensator en die versmeltings (waaroor ek gereeld met mense geskryf het en waaroor ek praat) hoofverdagte is in a / c-afbreekgevalle, is die skakelaar nog 'n redelike algemene mislukking in die lugversorgingsdeel wat redelik eenvoudig is in sy funksie en herstel.
Kom ons kyk na die kondensator en wat dit doen, hoe dit werk, en hoe om een ​​te herstel of te vervang.
Wat doen die kontakbesorger op 'n lugversorger?
Die skakelaar op u A / C-eenheid is basies 'n skakelaar wat die stroom toelaat of voorkom. Alhoewel daar altyd krag aan die eenheid is (as ons aanvaar dat al die ander goed werk), sit dit by die kontakor en wag om deur te gaan na die funksionerende dele van die kondensor, soos die motor en die kompressor.
Soos met alle skakelaars, is die skakelaar soos 'n ophaalbrug ... niks kan verbygaan voordat die brug gesluit is nie. Natuurlik hoef u nie hierdie skakelaar om te draai om die eenheid aan te skakel soos 'n liggie nie, maar dit is nietemin 'n skakelaar, maar 'n nuwerwetse weergawe van een.
Hoe word die skakelaar dan "omgedraai"?
Kom ons gaan dieper in hoe die kontakor werk.
Hoe werk 'n A / C-kontakor?
Noudat ons weet dat dit 'n skakelaar is, word die vraag: "Hoe word dit aangeskakel?"
Terwyl ligskakelaars u nodig het om die skakelaar fisies om te draai en drukskakelaars lug gebruik om te werk, word u kontakor veroorsaak deur 'n solenoïde wat aan 'n klein plunjer (die knoppie) trek.
As u hier kyk na die prentjie wat ek hierbo gegee het, sien u die spoelwikkelings in die gedeelte waarna bloot die "spoel" verwys word. Wanneer 24v op hierdie spoel tref, genereer dit net genoeg krag om die knoppie bo-op die skakelaar af te trek. As dit afgetrek word, is die knoppie die 'ophaalbrug' wat toelaat om elektrisiteit deur te laat en die kondensator en die kompressor te laat loop.
Om u 'n meer volledige beskrywing te gee, is hier die stap-vir-stap van 'n lugversorgingsiklus tot hiertoe.
Die termostaat voel dat dit warmer is as die temperatuur waarop dit ingestel is. Namate die temperatuur styg, styg die klein skakelaar binne-in die stat ook die regte 24v-aansluiting op die oondbeheerbord wat sê dat hy die waaier moet aanskakel.
Terselfdertyd stuur die oond die boodskap deur middel van 'n 24v sein na die 24v spoel in die skakelaar.
Daardie spoel gee krag en trek die knoppie (plunjer) op die skakelaar af.
Sodra kontak aan beide kante van die kontakor gemaak is, kan die krag na die motor en die kompressor oorgedra word en u koel lug bied.
Verskillende kontakors vir verskillende toepassings
As daar oor kontakors in HVAC-toerusting gepraat word, is daar gewoonlik drie verskillende soorte. Enkelpaal, dubbelpaal en 3-paal. Hulle word gewoonlik aangeslote vir 120, 208/230 en 460 spanning, terwyl die spoelspanning kan wissel.
Ek het reeds genoem dat die meeste residensiële stelsels 'n 24v-spoel gebruik om die kontak te aktiveer, maar die spoele het soms 120v nodig om van die groter kontakors te werk. Die meeste van hierdie kontakpersone met 'n hoër gradering word egter net in kommersiële omgewings aangetref en is waarskynlik nie kommerwekkend vir die meeste huiseienaars nie.
Weereens sal ons byna altyd 'n dubbelpolige kontakor gebruik. Honeywell maak 'n universele skakelaar wat pas byna enige wooneenheid wat ek byderhand het as ek dit nodig het, en so ook baie dienstegnologieë om die herstelwerk te doen sonder om weer na die winkel te reis. (Ek hou van goedkoop en maklik vervangbare onderdele om byderhand te hou, sodat ek nooit lank sonder verhitting of lugversorging is nie.)
Verskillende tipes kontakors - Enkel, dubbel, 3 pool
'N Enkelpolige kontakor hoef slegs een draad aan te sluit vir krag. Die ander been is net neutraal / algemeen en is altyd in die stroombaan. Op hierdie gedeelte is die plunjer onder die deksel wat u hier sien.
Tekens van 'n slegte kontakpersoon in u lugversorgingskondensor
Babbel: vuil kontakte of 'n swak spoel kan veroorsaak dat die plunjer 'babbel', wat beteken dat hy probeer om kontak te maak, maar nie heeltemal kan inskakel nie. So "klets dit".
Brom, maar geen krag nie: u kan 'n bromgeluid van die spoel hoor kom, maar die knoppie word nie ingetrek om kontak te maak nie. As u die knoppie met 'n stok indruk en dit werk, kan dit u wys dat die spoel sleg is of dat die kontakte vuil is.
Smelt: In drastiese gevalle kan die plastiekvorming / omhulsel op u kontakor gesmelt wees. Dit is 'n seker teken dat dit vervang moet word.
Hoe u 'n kontakpersoon kan herstel of vervang
Daar is drie algemene oorsake van mislukking wat 'n kontakor kan ervaar. En hoewel herstelwerk moontlik is, is dit gewoonlik nie die moeite werd nie. Vervangings kan eerder goedkoop gekoop word, daar is geen spesiale gereedskap nodig nie en dit neem min tyd om te doen, sorg net. (Sien veiligheid vrywaring hieronder)
Vuil / verroeste kontakte
Volledige mislukking (uitbranding)
Spoele kan vervang word, maar kan nie herstel word nie. Alhoewel die spoel in 'n kontaktor vervang kan word, is dit gewoonlik nie die moeite werd nie. Dit kan dikwels moeilik wees om te vind vir die kontakbesorger wat u het. Dit verg meer moeite om die skakelaar van die eenheid af te haal en dan die spoel te demonteer as om die skakelaar bloot te vervang. Kontaktore vir wooneenhede is gewoonlik redelik goedkoop ... iewers in die reeks $ 20 - $ 30.
Die raakpunte op die kontakor kan soms vuil / verkool / verroes word. Dit kan met 'n kontak skoonmaakmiddel skoongemaak word. U hoef dit nie te swaar te week nie, want die kontakpunte is redelik klein en benodig nie veel om skoon te maak nie.
In hierdie geval is daar geen herstelwerk nie, en die vervanging van die onderdeel is die enigste opsie. Sorg dat u die graderings van u kant nagaan en vervang deur een van dieselfde spesifikasies. Ek weet dat ek voorgestel het dat die meeste eenhede dieselfde is, maar dit beteken nie dat u die u nie seker moet maak nie. Die enigste gereedskap wat u waarskynlik benodig, is 'n kruiskopskroewedraaier of 'n plat skroewedraaier en miskien 'n moerdraaier van 'n kwart duim om die onderdeel mee te vervang. Al wat u doen nadat die krag af is, is om die drade van die kontakor te ontkoppel en die voete van die eenheid af te skroef. Skroef dan die voete op die nuwe deel weer aan die eenheid en koppel die drade weer aan. Jy's klaar.
WAARSKUWING: Geen herstelwerk aan u kontakor mag uitgevoer word sonder om die krag na die eenheid uit te skakel nie. Ek beveel aan dat u die breker na die oond afskakel, die afskakelaar trek of die afskakelaar na die A / C afskakel, en bevestig dat die oond geen spanning het met 'n betroubare, nie-kontak-A / C-spanningsdetektor. Wat is 'n nie-kontak spanningsdetektor wat u vra? Ek gebruik 'n Sperry Instruments-detector. Dit is betroubaar, werk goed en dit is redelik goedkoop. Kyk eers binne-in die oond nadat u die stroom na die eenheid gesny het, en dit sal 'n waarskuwingspiep laat afsteek (en brand) as dit die A / C-spanning in die eenheid opspoor. Hierdie outjie het my agterkant meer as een keer gered. As u nie vertroue het in u kennis oor elektriese veiligheid nie, moet u 'n HVAC-tegnikus skakel om hierdie herstelwerk te doen, aangesien dit baie gevaarlik kan wees.
Skakelaar binne die kontrolepaneel
Die oplossing van u onklaar lugversorging
As dit maklik was om uit te vind wat verkeerd was met ons lugversorgers, sou ons nie alle HVAC-ondernemings nodig hê wat ons daar het nie. Maar soms is die oplossing iets wat ons self kan hanteer.
Ek hoop dat die inligting wat ek hier vir u verstrek het, gehelp het om vas te stel of u a / c-uiteensetting die gevolg was van 'n kontakpersoon of ten minste gehelp het om dit as die skuldige uit te sluit. As dit nie die geval is nie, kan die lees van sommige van my ander HVAC-artikels u dalk help om voort te gaan met die soeke na die probleem en u en uwe help om die somer koel te bly.
Vraag: Ek het die oondkringbord, die skakelaar en die kondensator vervang en my wisselstroomeenheid werk steeds nie. Ek het ook die termistaat vervang. Wat kan ek nog doen?
Antwoord: Oorweeg die volgende vrae om probleme op te los: Is die laagspanningskabeling ongeskonde? Is die lontjies geblaas? Breaker gestruikel? Hier is baie moontlikhede.
Vraag: My buite-eenheid neurie as ek aanskakel, die waaier draai nie, dan stop dit na 'n paar sekondes. Ek het die kondensator vervang, steeds niks. Kan my WS-probleme die kontakpersoon wees?
Antwoord: Dit klink asof dit kan wees. Ek kan nie seker sê sonder om daar te wees nie, maar dit is nie 'n duur deel om te probeer as u gemaklik is met die herstelwerk nie.
Richard op 27 Maart 2020:
My AC-kontak bly nie af as ek hardloop nie. Ek het hulle pas vervang. Kon ek hulle agteruit gesit het?
nuttapon sriyapai van Thailand op 24 Oktober 2018:
Ajit S. Dhillon op 22 September 2018:
Baie goed verduidelik.
Dan Reed (outeur) op 30 Mei 2018:
Hallo Eugene - Die kontaklewer se lewensduur kan grootliks afhang van die streek waarin die eenheid is. Oor die algemeen is kontakors nie die algemeenste mislukking nie, en myne het byvoorbeeld in 13 jaar nog nooit 'n probleem gehad nie. As ek egter my eenheid na Arizona verhuis, kan die hoë temperatuur en stofagtige toestande een baie vinniger afneem.
Eugene Brennan vanaf Ierland op 29 Mei 2018:
Dit is baie nuttig Dan,
Hoe lank duur hierdie kontakors gewoonlik in terme van skakelingsiklusse?
Vermoedelik as die histereseband in die termostaat groter is, word daar minder geskakel sodat dit langer hou?