230 kV Transmissielyn toring Tegniese Spesifikasies : Deel een
Transmissie Angle toring Staal met Enkellopend Circuit
A kommunikasie toring jy kan dit nie sien – torings vermom as bome
Die werke wat deur hierdie Tegniese Spesifikasies vorm deel van die Interkonneksie System Versterking Projek. Hierdie deel van die projek bestaan ​​uit die ontwerp, vervaardiging, toevoer, vervoer van 'n volledige materiaal, oprigting toets en inbedryfstelling vir elke****** kring 230kV transmissie lyn met een optiese vesel kabel skild draad (OPGW) voltooi binne funksionele netwerk die werkgewer se.
Hierdie afdeling dek die ontwerp, vervaardiging; toets en aanbod van die self-ondersteunende rooster staalstrukture saamgestel uit dompel gegalvaniseerde staal hoek afdelings saam vasgebout op terrein vir die 230 transmissielyn torings. Die Kontrakteur kan voorstel bestaande ontwerp, gedetailleerde en getoets torings, wat voldoen aan of hoër die laai en dimensionele vereistes vermeld.
B1.5.2 Steel Structures
Staalstrukture sal insluit alle vorme toring met hul liggaam en been uitbreidings, addisionele toring kruis arms indien nodig, die fondament Saadjies, en die stomp opstel templates.
Vergadering materiaal sluit alle boute, skroewe, klinknaels, neute, ringe, sluitstukke, wat nodig is vir die vergadering van die staalstrukture en hul toebehore asook vir die byeenkoms en die bevestiging van die ander lyn toerusting soos isolator stelle en dirigent en aarde-draad is.
die OVK 60826 en die besondere vereistes word om verdere oorweeg word vir die ontwerp en afmetings en konstruksie besonderhede.
Die materiaal wat gebruik word vir die staalstrukture moet voldoen aan die staal kwaliteite Fe 360 en Fe 510 volgens ISO 630, onderskeidelik S235 en S355 volgens DIN EN 10025, of aansluit by St. 37-3 en St. 52-3 volgens DIN 17100 of ekwivalent.
Alle werk is gelyk aan die beste moderne praktyk in die vervaardiging en vervaardiging van materiale gedek deur hierdie spesifikasie wees.
Die Kontrakteur sal verantwoordelik wees vir die korrekte passing van alle dele. Hy sal vervang, gratis van koste, enige gebrekkige materiaal tydens oprigting ontdek, en betaal alle koste van die veld regstellings vir sodanige vervanging.
Alle dele van die struktuur mag netjies afgewerk en vry van Kinks, kinkels of draaie. Die vervaardiging sal in streng in ooreenstemming met die winkel tekeninge wat voorberei is deur die Kontrakteur en deur die ingenieur goedgekeur.
Strukturele materiaal sal 'n reguit en skoongemaak word van alle roes en vuil voor of uitgelê het op enige wyse. Skeer en sny sal noukeurig uitgevoer word. Met die hand gelei sny flitse mag nie gebruik word.
Alle bout gate in staal lede word geslaan, sub-gat, ruimen of geboor voordat galvanisering. Gate sal nie geslaan maar net geboor, As die dikte van die metaal oorskry die deursnee van die gat, en in al die kruis-arm lede blootgestel aan permanente spanning. Alle gate moet wees silindriese en loodreg op die lid, skoon snit met 'n skerp gereedskap en sonder geskeur of verskeurde kante.
steek, sweiswerk, of steek het mis-gat, mis-ruimen of-mis geboor gate sal nie toegelaat word. Die gate moet akkuraat so geleë wees dat wanneer die lede is in die posisie van die gate sal word gevoer voordat dit vasgebout.
B1.5.4 Welding and Heat Treatment
Alle sweislasse sal as getoon in die sweis tekeninge en moet gedoen word in so 'n wyse dat die oorblywende krimp spanning sal verminder word tot 'n minimum. Vir dit, sweiswerk volgorde aangedui moet word, sowel as:
Sweis profiele vir elk van die sweis tipes wat nodig is vir die vervaardiging en oprigting van die toerusting wat ingevolge hierdie kontrak te voorsien
Mate waarin outomatiese sweistegnieke sal toegepas word
Mate waarin handleiding sweistegnieke sal toegepas word
Mate waarin dit is die bedoeling van die tenderaar se pre-sweis hitte behandeling gebruik, post-sweis spanning te verlig of te normaliseer in ooreenstemming met die dikte en aard van die materiaal beskou
sweis-elektrodes, sweiswerk draad en vloed wat gebruik sal word met die gekose plaat materiaal of materiaal
Standard toleransies vir die afwykings van paring sweis profiele, een na die ander, vir longitudinale en 'n rond sweis, ook toleransies die wortel gaping, as normaalweg gebruik en voorgestel deur die Kontrakteur.
B1.5.4.1 Voorbereidings vir Welding
Stukke word verbind deur sweis sal akkuraat na grootte gesny insluitend die vereiste toelaes. Volgens die voorgestelde sweis metode, die sweis rande sal geskeer, vlam-cut of bewerkte om deeglike penetrasie en samesmelting van die sweis met die basismateriaal toelaat.
Die sny oppervlaktes moet vry wees van basismateriaal. Die sny oppervlaktes moet vry wees van alle sigbare gebreke, soos lamellering, oppervlak defekte veroorsaak deur skeer of-vlam sny bedrywighede. Die kante en vlakke te gesweis moet vry van roes, meul skaal, vet, olie, verf of enige ander vreemde voorwerpe.
Sweiswerk oor verf verbied; al verf materiaal langs die gesamentlike word gesweis moet ook ver buite die hitte geaffekteer sone verwyder.
B1.5.4.2 Welding Kwalifikasies
Vir sweis van alle plantdele, die standaarde en kwalifikasies sal óf in ooreenstemming met die AWS (American Welding Society) Standard Kwalifikasie Prosedure of gelykstaande Europese standaarde. Alle sweisers en sweiswerk operateurs aan die werk sal geslaag het 'n prestasie kwalifikasie toets. Indien meer as een jaar verloop het sedert die sweismasjien of Sweisoperateur geslaag sy laaste toets, Hy sal weer getoets word. Sweisers en sweiswerk toets operateurs' toets sertifikate moet aan die ingenieur voorgelê.