Marihuana Hasjiesj Lange Haal Man Kostuum - Feestkleding365!
Maak je kostuum compleet met bijpassende accessoires voor "Marihuana Hasjiesj Lange Haal Man Kostuum"
Traje marihuana 52 54 Waar om rookmelders in die huis te sit, opgelos! - Hoe om te & vinnige wenke - 2020
Opgelos! Waar moet u die rookmelders in u huis plaas?
Vraag: Ons bou 'n groot aanvulling op ons huis, met twee slaapkamers, 'n groot kamer en twee ekstra badkamers. Dus, waar plaas ons rookmelders vir die grootste brandveiligheid?
A: Kudos aan u vir die nadenke oor hierdie klein dog deurslaggewende detail! daar is riglyne vir die plasing van rookmelders wat u in gedagte moet hou. In werklikheid, hoewel u huidige op die toepaslike plekke is, moet u miskien die toestelle in die ouer dele van die huis opgradeer op dieselfde tyd as wat u nuwes daarvoor installeer. International Building Code (IBC), 'n omvattende samestelling van veilige riglyne vir die bou, bevat 'n vereiste om 'n hele huis se rookopsporingstelsel op te gradeer terselfdertyd as enige groot hermodellering plaasvind, soos die groot aanvulling wat u bou.
Om eers aan die kode te voldoen, moet u weet dat rookmelders aan mekaar gekoppel moet wees en aan die elektriese stelsel van die huis gekoppel moet word. Dit word 'n 'onderling verbonde' stelsel genoem, en as een rookmelder afgaan, sal almal dit regkry om mense regdeur die huis te waarsku. Die rookmelders wat reeds in u huis bestuur word, sal waarskynlik deur 'n onderling verbind stelsel vervang moet word.
Bel u plaaslike bouowerheid om uit te vind of u gemeenskap IBC se reëls vir rookopsporing aanvaar het. Gelukkig is die riglyne vir die plek waar rookverklikkers geplaas moet word, so lees aan om te leer hoeveel u benodig en waar om dit te plaas om u gesin te beskerm.
Installeer detektors op of so naby as moontlik aan die plafon.
Baie rookmelders is ontwerp om aan die plafon te monteer, maar sommige kan ook aan die muur aangebring word as dit nie haalbaar is om aan 'n plafon te heg nie, soos wanneer dit onmoontlik sal wees om die drade wat nodig is om dit aan te sluit, weer aan te pas. In hierdie geval moet rookmelders binne 'n paar duim van die plafon wees. IBC vereis dat 'n detector binne 12 duim van die plafon geïnstalleer moet word, maar hoe nader, hoe beter.
Installeer 'n rookmelder in elke slaaparea.
Dit beteken dat elke slaapkamer, slaapstoep of enige ander ruimte in u huis waar iemand sou uitstort (miskien 'n gesellige vensterstoel?) 'N rookmelder moet hê.
'N Detektor moet in die gang geïnstalleer word as een of meer slaapkamerdeure vanaf die gang oopmaak.
Net een detektor is nodig vir hierdie plek, of die gang een slaapkamer of drie bedien. Die detektor moet sentraal tussen die deure van die slaapkamer geleë wees.
Installeer 'n detector in enige kamer wat op die pad tussen 'n slaaparea en die naaste buitedeur lê.
Byvoorbeeld, as 'n slaapkamerdeur in 'n gang oopmaak en daarvandaan buite moet kom, sal u deur 'n wonderlike kamer moet gaan en 'n detector in die groot kamer sit. As die ontsnappingsroete deur die kombuis gaan, moet 'n detektor in die groot kamer en in die kombuis geleë wees. Elke kamer wat u van die slaapkamer na die buitedeur deurlaat, moet 'n detektor hê.
Installeer ten minste een rookmelder op elke vlak van u huis.
Terwyl rookmelders noodsaaklik is in slaapareas, moet u een op elke vloer sit, selfs al het die vloer geen slaapkamers nie. Dit sluit 'n onvoltooide kelder in.
Moet dit nie te naby 'n stoof of 'n stomende badkamer installeer om verkeerde rookmelders te voorkom nie.
Niks is meer frustrerend as dat al die speurders in die huis afgaan nie, omdat iemand die roosterbrood verbrand het. Die IBC beveel aan dat rookmelders 'n minimum afstand van oonde, oonde en badkamers geplaas word, afhangende van die tipe detector wat geïnstalleer word.
A foto-elektriese rookmelder (wat veroorsaak word as rook of stoom die ligstraal blokkeer) moet nie nader as ses voet van 'n kooktoestel, soos 'n stoof of oond, en nie nader as drie voet van die badkamerdeur af geleë wees nie.
'n ionisasie rookmelder (rook kom in die kamer in en onderbreek 'n elektriese stroom wat die alarm aktiveer) moet nie nader as 20 voet van 'n kooktoestel geïnstalleer word nie, en nie nader as drie voet van die badkamerdeur af nie. Ionisasie-rookmelders is sensitief vir selfs klein hoeveelhede rook of stoom.
Meet afstand horisontaal, nie vertikaal nie.
Moenie van die bokant van die toestel af teen die muur meet nie, om seker te maak dat u die korrekte minimum terugslag by 'n stoof of oond kry. Meet eerder van die buitenste rand van die stoof af, en plaas dan die rookmelder bo daardie punt. Hitte en rook styg albei, dus as u 'n detektor direk bo 'n stoof plaas, sal dit lei tot talle vals alarms.
U plaaslike konstruksiekode kan moontlik ekstra rookmelders benodig.
Die IBC dien as die minimum standaard vir veilige konstruksie, maar baie gemeenskappe versterk die kodes met hul eie reëls. As u gemeenskap addisionele kodes het, benewens bogenoemde riglyne, moet u moontlik detektors installeer in kamers met gas- of houtkaggels, in waskamers en op ander plekke. Bel u plaaslike bouowerheid voordat u 'n rookopsporingstelsel installeer, en dwaal aan die kant van die waarskuwing - 'n ekstra detektor is verkieslik nie genoeg nie.
Kyk die video: Steve Bannon. Philosophy Tube (Julie 2020).
Copyright 2020 \ Huishoudelike herstelwerk, huisverbetering \ Opgelos! Waar moet u die rookmelders in u huis plaas?