Verhittingsvloer: onontbeerlik vir ondervloerse verhitting - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Verhittingsvloer: onontbeerlik vir ondervloerse verhitting
Daar is drie verskillende installasievariante, afhangend van hoe die verwarmingselemente in die rei gelê of gerangskik is. Vir verhitte rei, kan beide metaal- of plastiekwarmwaterpype en verwarmingsmatte of verwarmingskabels vir elektriese verwarmingstelsels gebruik word.
Weergawe 1: Met hierdie tipe konstruksie word die rei nat gelê sodat die verwarmingspype heeltemal in die rei ingebed is. Die verwarmingselemente word gewoonlik met studpanele oor 'n isolasielaag vasgemaak. Die goedkoop proses maak baie goeie hitte-emissiewaardes moontlik.
Variant 2: Die verwarmingsslange of verwarmingselemente is binne die isolasielaag geleë. Die verhitte rei word soms nat as 'n vloeiende rei toegedien, maar meestal droog gelê as panele. Hierdie konstruksie maak baie dun lae en dus 'n lae konstruksiehoogte moontlik. Spesiale weerkaatsers word egter benodig vir optimale hitte-oordrag na die verhitte rei. Uitbreidingsvoege is besonder maklik om met hierdie tipe konstruksie te installeer. Die droë lê word gewoonlik gedoen met die daaropvolgende installering van ondervloerse verhitting.
Variasie 3: In hierdie variant is die verwarmingselemente in 'n aparte nivelleringslaag onder die laskompenserende rei, wat nat gelê word. Die nivelleringslaag moet ten minste twee sentimeter dikker wees as die verwarmingselemente self, en dit word van die werklike rei geskei deur 'n spesiale skeidingslaag.
Afhangende van die posisie van die verwarmingselemente, is daar drie verskillende installasievariante vir verhitte rei.
Foto: iStock / helovi
Van watter materiaal is verhitte rei gemaak?
Verhittingsrei kan óf bestaan ​​uit sement rei óf anhidriet rei soos kalsium sulfaat rei. Sementstroke is basies 'n vloeibare, fyn beton en absoluut vogbestand. Dit neem egter tot 'n maand vir hom om ferm en normaalweg veerkragtig te wees. Kalsiumsulfaat rei, met sy droogtyd van 'n goeie tien dae, is aansienlik vinniger en vertraag nie die konstruksietyd so lank nie. Boonop is sy hittebergingsvermoë baie beter. Die gipsagtige deegsels trek egter water en swel dan op – dit is dus nie geskik vir klam vertrekke soos badkamers nie. Aangesien verhitte skure warm word, word uitsettingsvoege bykomend tot die randisolasiestroke benodig, afhangende van die grootte van die kamer en die lêpatroon van die verwarmingselemente, wat ook in die vloerbedekking hierbo moet voortduur. Die gewrigte moet egter nie direk oor 'n verwarmingskringelement lê of selfs regdeur dit gaan nie.
Belangrik: Beplan oor die algemeen uitbreidingsvoege by oorgange na ander kamers.
Lees meer interessante artikels hier Rietkonstruksiekennis: Die domkrag van alle ambagte onder vloere Energie & Klimaat Vloerverhitting: Voordele, nadele en installasie Konstruksiebeplanning Lê rei: Hoe om voort te gaan
Voor- en nadele van verhitte rei
Maklik om te lê en uiters robuust: 'n Goed gelê verhittingsvloer help om doeltreffend en eweredig te verhit. Die massa van die rei veroorsaak egter 'n vertraging in verhitting en wanneer dit gelê word, moet versigtig wees as gevolg van die geïntegreerde verwarmingselemente. Dit is hoekom lê langer neem as normale skure en dienooreenkomstig hoër koste veroorsaak. Boonop moet die verwarmingstrook by die geïnstalleerde vloerverwarming pas en die isolasielaag moet elasties genoeg wees om die warmte van die ondervloerse verhitting te hanteer. As 'n vertrek vinnig verhit moet word, is verhitte dekvloere of ondervloerse verhitting oor die algemeen nie so geskik nie.
Watter koste kan verwag word met verhitte rei?
Die koste kan nie op 'n kombers wyse genoem word nie en hang altyd af van die vereiste vragvermoë en dus die konstruksiehoogte. In gewone woongeboue kan jy 'n dikte van 'n goeie vyf sentimeter verwag. In die algemeen veroorsaak verhitte rei koste wat ongeveer 20 tot 30 persent hoër is as normale rei. Vir drywende sementdekvloere het dit kostes van 'n goeie 15 tot 20 euro tot gevolg, vir kalsiumsulfaat rei kos tussen 15 en 25 euro per vierkante meter.