Special charts - Astrodienst ingelogd niet
1-okt-2016, 09:11 UT/GMT FJ6-JTS2EB Enkelfase DIN-spoor-tipe aansluitklem maksimale inlaatdraad: 120.150 mm vk - China Haiyan-eindblokke
Verbindings met isolasiegaatjies
Brandbeveiliging Isolasie Piercing Connectors
Tak terminale blok
DIN-spoor tipe verbindingsterminal
Energie meting Terminaalblok
Swaarstroom terminale blok
Eindblok vir meetkas
Nul ry terminale blok
Begrawe waterdigte aansluitkas
Terminal block tegnologie
Soek 'n produk
FJ6-JTS2EB Enkelfase DIN-rail-aansluiting aansluitklem maksimum inlaatdraad: 120.150 mm vk
Die FJ6S-klemblok (uitgebreide tipe) is spesiaal ontwerp vir standaardbedrading in verskillende elektriese beheerverspreidingstoerusting, volledige stelle, multikringmeterkaste en gekombineerde tipe terminale eenhede. Die nominale isolasiespanning is 690V, die nominale bedryfsspanning 380V, die maksimum bedryfsstroom 630A. Die inlaat-einde kan met geleiers van 6mm 2~ 185mm 2 in deursnee-area verbind word, die uitlaat-einde 2.5mm 2~ 185mm 2 in deursnee-area volgens die kring nommer en bedrading. Die produk het voordele van nuwe struktuur, betroubare bedrading, maklike werking.
Die FJ6S-aansluitblok bestaan ​​uit elektriese geleier, bankisolator en beskermende dekking. Die geïntegreerde liggaam neem die monteringmodus van die boublokstelsel aan, met uitgebreide konstruksie, elegante voorkoms en betroubare struktuur. Die inlaat-einde kan direk met die geleier (eenvoudige installasie) of uitlaat met die OT-aansluiting (lynhuls) gekoppel word en op 'n plaatbedrading geskakel word. Ons neem hoësterkte-skroef as perslynskroef aan, en gebruik spesiale sferiese onderkant, wat voldoende druk op die perslyn waarborg sonder om dit te beskadig, en sorg dat daar betroubaar is.
Installasie en werking
Hierdie reeks produkte bied twee soorte installeringsmodus: 1. Vaste tipe, boorgat op die onderste plaat en installeer direk. Montageskroef is M5; 2. Montage van die spoorlyn, installeer op TH-35-reling. Ons beveel aan dat u meer as 'n inlaatdraad as 'n inlaatdraad gebruik, en maak seker dat die geleier ten volle ingebou is sodat u die bout kan vasdraai, anders kan u 'n verkeerde verbinding maak. As die deursnee van die inlaatdraad taamlik klein is, maar die draadisolasiegedeelte in die verbindingsgat gedruk kan word, op die uitgangspunt van 'n betroubare aanraking van die geleier, kan die isolasiegedeelte die verbindingsgat binnedring. As u die beskermende deksel wil oopmaak vir bediening of onderhoud, knyp net die oortreksel van die beskermende dekking met die hand om die deksel af te haal, of steek die skroewedraaier in die klopgedeelte en draai liggies om die deksel af te haal.
Kennisgewing van bestelling
Wanneer u 'n bestelling plaas, moet u die model (of bestelnommer) en hoeveelheid duidelik aandui. Die FJ6S-aansluitblok kan aangepas word met verskillende nie-standaard inlaat- en uitlaatdraadgrootte.
FJ6-JTS2EB Driefase Driedraad DIN-spoor tipe ...
DIN-spoor tipe veeldoelige eindblok, maksimum ...
DIN-spoor tipe veeldoelige energiemet ...
FJ6-JTS2EB DIN-spoorverbinding met enkelpaal ...
0086-13968745082 (mnr. Eric, besturende direkteur)
Maandag-Saterdag	09: 00-18: 00
Ons streef daarna om kwaliteit produkte te lewer. Versoek inligting, voorbeeld en kwotasie, kontak ons!
© Kopiereg - 2010-2019: Alle regte voorbehou. Tegniese ondersteuning: goldensun