Hoe om `n septiese stelsel te installeer: 9 stappe (met foto`s)
Septiese stelsels word hoofsaaklik in landelike gebiede gebruik waar afvalwaterbehandeling nie beskikbaar is nie. In hierdie landelike gebiede word twee tipes stelsels gebruik: 1. Feeding by Gravity en 2. Alternative Systems including Aerobic Treatment Units (ATUs). Alternatiewe stelsels sluit gewoonlik elektriese pompe in. Dit is `n aanbevole projek vir `n professionele met ervaring in die veld, weens die potensiële risiko vir die omgewing weens die besoedeling van die rivierbedding. Dit is egter moontlik in verskeie jurisdiksies in die VSA. UU. Die eienaar van `n individuele eiendom wat weet hoe om swaar masjinerie te bedryf, kan `n graafskap gebruik om `n septiese stelsel te installeer.
Dit versamel die nodige toerusting en gereedskap vir die uitgrawing (graaf trekker, loopgraaf, skopgraaf, topografiese vlak met sy staaf, geperforeerde PVC pyp, vulmateriaal, PVC gom, PVC koppelings, handsaag, rasp.
Voldoen aan die staat en land gesondheid regulasies en verkry die nodige permitte. In sommige gebiede kan federale permitte ook ingesluit word.
Deel van die toelatingsproses sal waarskynlik `n toets insluit om die tipe en grootte van die filterbed te bepaal wat u benodig vir die stelsel wat u gaan installeer. Die toets kan deur die plaaslike gesondheidsinspekteur of `n bepaalde toetslaboratorium gedoen word. Dit sal afhang van die regulasies van u ligging. Sodra u toestemming in u hande het, kan u begin met die installering van u stelsel.
Beplan die vloei om afdraande te gaan, want dit is waaroor die swaartekragvoersyfer gaan. Dit gebruik nie ander meganiese stelsels anders as swaartekrag om die afval uit die tenk te ontlaai nie. Daarbenewens vereis dit slegs `n aërobiese tenk gedeel deur beton en `n pyp wat in gruis ingebed is.
Ontgrawe `n gat wat groot genoeg is om die aerobiese betonbak onder die oppervlak te plaas. Die tenk kom gewoonlik in twee dele. Die deel van die basis toon die verdeling van die tenk. Die volgende afdeling ontvang die uitvloeiselmateriaal van die huis of gebou. Na die aanvanklike bakteriese ontbinding, vloei die uitvloeisel in die tweede gedeelte waar dit verder ontbind voordat dit jou filterbed bereik.
Spoor en ontgrawe jou filterbed soos bepaal deur die toets wat tydens die proses van die verkryging van die permit gedoen is. Onthou om `n positiewe vloei tussen die tenk en die dreineringsveld te verkry wanneer u opspoor en uitgrawe.
Plaas (in die meeste jurisdiksies) ongeveer vier sentimeter gewas dreineringsgesteentes van `n nabygeleë grindput om die pyp. Dit is nodig om die pyp stabiel te hou. Kontroleer die sanitêre vereistes van jou ligging vir die grootte van die nodige inleg en die grootte van die gruis. Die geperforeerde pyp in `n filterbed het geen helling aan sy ente nie en het afgeronde punte.
Bedek die pyp en die tenk sodra jy `n groen lig van die gesondheid inspekteur het. Alle gebiede wat afhanklik is van die reëls van die plaaslike gesondheidsdepartement, benodig `n spesiale filterlap, koerant, vier duim strooi of onbehandelde konstruksiepapier om die dreineringsgesteentes te bedek voordat dit met vulstof bedek word.
Alternatiewe septiese stelsels
Installeer `n pompkamer na die septiese tenk. Die pompkamer, ook bekend as `n druktenk of meting tenk, bevat die elektriese pomp wat gebruik sal word om die uitvloeisel van plek tot plek te verplaas en later na die filterbed vir finale wegdoening.
Berei die pompkamer voor soos u met die septiese tenk gedoen het. Die pompkamer bevat die uitvloeipomp en vlotte vir die pomp na die filterbed by gemete of geprogrammeerde tydintervalle. Dit is `n verseëlde stelsel. Die elektriese installasie benodig gewoonlik `n gelisensieerde elektrisiën om staatsregulasies te bevredig. In gebiede met hoë grondwater, maak seker dat die pompkamer of ander aërobiese behandelingseenhede die meeste van die tyd leeg is. Hierdie tenks moet teen flotasie beskerm word met die gebruik van ekstra gewig of ander beskermende strukture.
Die besonderhede van die konstruksie, insluitende die reëling van al die dreineer buite die huis, die ligging en diepte van al die tenks, die roete en diepte van die drukwater van die uitvloeisel en ander dele van die stelsel, soos die filterbed en enige ander aërobiese behandelingseenheid, moet konsekwent wees met septiese stelselplanne wat deur die plaaslike departement van gesondheid goedgekeur is.
Dit dek die tenk en druk lyne sodra die inspekteur finale goedkeuring gegee het en die stelsel geaktiveer word.
Die gebruik van aërobiese bakteriese bymiddels (beskikbaar in die meeste winkels vir persoonlike projekte), wie se vervaardigers gereeld beweer dat hulle die stelsel gesond en goed werk, is omstrede. Die septiese tenk is `n anaërobiese (klam) omgewing waar die meeste gis en ander bymiddels min of geen effek op dreinering sal hê nie. Sommige ouskool-installeerders, wanneer hulle `n toevoeging wil plaas, sit `n skuiling van die oorblywende modder of `n dooie kat in `n nuwe tenk om die proses te begin. Wat natuurlik in die tenk kom, is al wat nodig is. Die aërobiese gedeelte (nat of droog) van die stelsel is honderde vierkante voet filterbed waar die bymiddels nie veel sal doen nie, selfs as dit alles bedek. Daar is geen onafhanklike studie oor die gebruik van bymiddels in additiewe stelsels wat gepubliseer word deur ernstige wetenskaplike tydskrifte wat in die land beskikbaar is nie. Die gesondheidsdepartement van u gemeenskap sal hierdie mening bevestig.
Elke stap van die konstruksieproses sal `n inspeksie deur die gesondheidsinspekteur behels voordat die werk voortgesit of bedek word.
Dit is raadsaam om sand as `n vulmiddel te gebruik, in geval van onderdrukte lyne, om die skade wat veroorsaak word deur los grond met `n hoë konsentrasie klei te verminder. Die druk lyne kan ook beweeg wanneer die pompe aan en af ​​skakel. `N bedekking van sowat 15 cm aan alle kante van die lyn sal verhoed dat enige skerp rots van die vloer af kom of die pyp deur die jare deurdring.
Wanneer u geperforeerde pype in die filterbed installeer, maak seker dat u nie die pypgate neersit nie. Geperforeerde dreineringspyp ASTM 2729 het perforeer aan albei kante van die pyp en moet geplaas word met die lyn wat op die pyp na bo gekleur is. Alle afdelings van die geperforeerde pyp word saamgeplak en die einde van elkeen word afgekap. Op hierdie manier, wanneer die afvalwater die pyp binnedring, sal dit tot by die hoogte van die gate invul en sal deur hulle almal oorloop, dus die hele filterbed gebruik. As jy die geperforeerde pyp in enige helling plaas, sal dit al die water na die onderste gaatjie in die pyp lei, wat `n konsentrasie dreinering in slegs `n klein gedeelte van die filterbed skep.
In sommige gesondheidsgebiede kan jy afvalwater gebruik om die grasperke, sierplante, bome, boorde en vrugtebome te water. Water moet egter eers deur die stelsel behandel word (tersiêre behandeling insluitend ontsmetting) om te verseker dat die patogene (kieme) van die septiese stelsel nie in die omgewing vrygestel word nie. Gaan na u plaaslike gesondheidsdepartement indien hierdie praktyk, bekend as "hergebruik", in u omgewing toegelaat word.
Laser topografiese vlak met u stok of toesighouer transito
Geperforeerde PVC pyp
PVC koppelings en `n uitlaat filter vir die septiese tenk
Afvalwaterpompe en dryfvere indien nodig
As dit `n alternatiewe stelsel is, `n beheerpaneel
Hoe om VMware Tools op Linux Systems uit te voer
Hoe om oopbronprogram te installeer
Hoe om `n put te grawe
Hoe om `n waterfilter vir die huis te kies
Hoe om `n groot tuin te verfraai
Hoe om `n sloot te grawe
Hoe om `n tydelike besproeiingstelsel te installeer
Hoe om `n afgeleë sleutelbordstelsel op `n vragmotor te installeer
Hoe om `n sleepstang in `n motor te installeer
Hoe om grond in Colorado te koop
Hoe om `n kelder te beskerm teen `n vloed
Hoe om `n huisinspeksie te doen
Hoe om `n stuk grond te koop
Hoe om FFmpeg te gebruik
dmylogi.ru » In die huis en in die tuin » Hoe om `n septiese stelsel te installeer