Connection en toetsing van beheerders EthernetRoomManager , EthernetHeatManager met behulp van die Debug Module | DIY – Smart Home, Home Automation, Building Management System – Archive
eHouse intelligente gebou Evaluering Module met alle hardeware hulpbronne gestoor word op die PCB vervanging produksie installasie by die huis . Connection aan die kontroleerder module demonstrasie is baie eenvoudig en vereis slegs verband van relevante " tapes " tussen die kontroles en die demo PCB .
Ethernet kan verdeel word in twee hoof-variante van die hardeware:
beheerders gemiddelde – wat gebaseer is op die PCB EthernetRoomManager
beheerders groot – wat gebaseer is op die PCB CommManager / LevelManager
In hierdie pos sal ons bespreek die toetsing en evaluering van die gemiddelde kontroleerder (gebaseer op ERM) module met behulp van DEMO Ehouse4Ethernet .
Eerste , seker maak dat die krag module word afgesluit van die demo en ERM het verbonde al die kabels en connectors .
Om ten volle ontleed die gedrag van die beheerder , moet jy die volgende ERM verbindings tussen modules DEMO en ERM verbind:
Verwyder alle kabels van die verbindings in die " TOETS "
50 pen plat band uitsette (S18) . En kort die springer " ERM Power " op die connector s18
14 pen plat band insette (S14) .
16 pen plat band (S16) vir die eksterne panele van hulpbronne ERM (Infrared , temperatuur sensor , verligting , dimmers) .
20 pen plat strook (J5) vir analoog / digitale omsetters .
Die volgende stap is 'n geskikte kombinasie van sensors gekoppel aan die insette van die ADC .
Vir die ERM , jumper " Lig " , die koppeling van lig sensor na die ADC insette van die eksterne paneel van die Kontroleur .
Vir ander beheerders , dit moet ontkoppel word .
Daarbenewens , indien die bogenoemde sensors gekoppel is , sensor seleksie springers vereis verwydering van springers vir insette 10 vir die twee 32 – pen connectors .
As ons te doen het met 'n kontroleerder anders as die ERM en die behoefte om die ADC temperatuur sensor gekoppel MCP970x te voer:
Ontkoppel die springer " Lig "
Verbind jumper vir insette 10 op die 32 pen connector vir LM335
Of Verbind jumper vir insette 10 op die 32-pen connector vir MCP970x
Die volgende stap is om die oorblywende temperatuur sensor in te stel , verbind hulle tot die benodigde insette .
Kyk vir die 2x32pin , wat die individu toelaat om die koppeling van sensors LM335 of MCP970x aan enige insette van die kontroleerder .
Jy kan kies om slegs een sensor .
Aktivering van die sensor bied ook verband LM335 " Trek " weerstand te 3v3 wat gee krag aan die sensor .
Dit is 'n baie meer veilige verbinding van die sensor as volle – krag sensor stroombaan as die sensor penne raak nie krag .
Maar Sensors LM335 vir Ethernet controllers het nie die volle – skaal meting en kan meet temperatuur tot sowat 56 grade C . .
In die geval van 'n baie lae temperature kan ook die effek van verhitting deur die termometer waarde , indien Oorstroom , omdat hierdie sensors optimaal werk vir 5V toevoerspannings .
Byvoorbeeld , Die sensor aan te sluit op die insette van LM335 Geen . 7 , in die 32 – pen connectors verwyder die springer in ry 7 vir MCP970x en kort – stroombaan vir LM335 .
Die sensor aan te sluit op die inset MCP970x . 6 aan die 32 – pen connectors verwyder die springer in ry 7 LM335 en naby MCP970x .
Wees bewus daarvan dat , afhangende van die tipe van kontroleerder (hardeware en interkonneksie-module) deel van die insette gekoppel kan word op 'n gedrukte stroombaan van die beheerder .
Verwys asseblief na die gedetailleerde dokumentasie van die beheerder , sens ore wat nie fisies gekoppel aan ander hulpbronne .
As jy nie die beheerder , wat is alles gratis as meetinstrumente insette (EHM , ESM) , jy moet die inset verbindings wat vry is verminder vir elke medium kontroleerder (3 , 5 , 6 , 7 , 8) .
Die volgende stap is om die router of oorskakel na die Ethernet-kontroleerder LAN RJ aan te sluit – 45 .
Na die nagaan en verifieer dat alle kabels korrek verbind en strenger 12VDC kragtoevoer gekoppel kan word aan die module demo raad wat ook die aangedrewe van hierdie .
Toetsing van Digital Uitsette
State van die digitale uitgange word vertoon op die LEDs geleë in die segment " UITSETTE " van evaluering module .
LED ligte vir die ooreenstemmende uitset is gelykstaande aan die beurt van 'n aflos in die produksie stelsel .
Demonstrasie-eenheid het twee onafhanklike afdelings " UITSETTE " , wat toelaat dat gelyktydige kontrole uit twee medium controllers (ERM , EHM , ESM , ens) .
Dit is veral belangrik as ons wil die geleentheid om te assosieer met 'n ander kontroleerder gestuur van die eerste , en ons van plan is om te toets .
Om nie aan te sluit 'n bykomende krag kabel jumper " ERM Power " moet kort wees in elke afdeling " UITSETTE " .
Toetsing van digitale insette
Die digitale insette van Ethernet controllers is verbind via " Trek " resistors aan die kontroleerder 3v3 spanning .
Vir hulle is dit nodig om die insette te kortsluiting aktiveer grond beheer .
As gevolg van hierdie , event-beheer stelsel wat uit 'n verskeidenheid van bronne geslaag word , mono – stabiele skakelaars word gebruik (klok) .
Dit verhoed dat die prestasie van 'n botsing gebeure , wanneer sodanige skakelaar kragte soos die insluiting van 'n eksterne paneel op die uitset kry ons die geleentheid dieselfde uitgang af .
Die insette is direk gekoppel aan die Ethernet module skakelaars DEMO ( " mikro schakelaar " ) Is gelys in " ERM Insette " .
Druk die skakelaar op die module demo word geag om oor te skakel na 'n produksie-installasie of aktivering sensor gekoppel aan die inset te sluit .
In spesiale gevalle , insette staat kan Keer die aansoek opset CommManagerCfg . exe die opstel van die vlag " Keer " .
Dit sal die terminale van die grond af te sluit .
Hierdie opsie moet slegs gebruik word in die geval van skakelaars met gewoonlik – gesluit kontakte NC (normaal gesluit) .
Dit kan byvoorbeeld verwys na die riet bevestig toemaak van vensters , deur , poorte , blindings of alarm sensors , Tipiese relais wat normaalweg gekoppel .
Misbruik van opsies " Keer " die opset van die insette met betrekking tot die tipe skakelaar is outomaties hardloop gebeure wat verband hou met die begin van elke kontroleerder op of herstel .
Daarbenewens , gewone skakelaars sal reageer met 'n vertraging , op release die skakelaar en nie vir die druk van hulle , as wat hulle behoort te wees .
Die volgende stap is om stelsel gebeure wat verband hou met digitale insette te koppel .
Dit word gedoen in die aansoek CommManagerCfg . exe , deur die kies van 'n gebeurtenis uit die lys vir 'n kontroleerder van gebeure .
In die geval van 'n enkele inset beheer in die kies 'n geval " Toggle " sou lei tot , elke keer as jy op die skakel om die stand van die geassosieerde produksie te verander .
Jy kan ook beheer oor 'n enkele uitset plaas loop programme . Die program integreer enige kombinasie van die uitsette van die digitale uitgange (op , af of laat onveranderd) .
Dit sal jou toelaat komplekse lig tonele wat bestaan ​​uit 'n paar / verskeie onafhanklike verligting stroombane te beheer met 'n paar skakelaars .
Na die instel van die digitale insette , druk " Stoor Stellings " op die belangrikste vorm van die aansoek aan die Kontroleur te laai .
Toets meting sensors
Na die koppeling en die instel van die analoog / digitale converter insette oor die module demo , wat bespreek is aan die begin van die pos , moet in die aansoek opset CommManagerCfg . exetype die ADC insette in ooreenstemming met die tipe van sensor .
Anders , die sensor waarde sal bereken word op die verkeerde manier deur beheer panele sagteware , en ongeldig drempels (bv. . temperatuur) vir die uitvoer van gebeure sal nie sin maak nie .
Die tipe van sensor te verander, moet jy kies " Gevorderde instellings " .
Te toets die drempels oorskry (min , max) vir 'n gegewe insette A / D omsetter , dit nodig is om die betrokke gebeurtenis te skakel (min , max) in die toepassing CommManagerCfg . Exe .
Dit dikwels is die skakel van een van die uitsette (wat die produksie-stelsel is verbind tot 'n aanpassing van 'n gegewe fisiese vlak soos: verwarmer , radiator klep , klep vir verhitting in die kamer , ens . . )
In die geval van drumpel (min) en sy stop in die geval van die drumpel (max) , dit sal toelaat dat jy die outomatiese beheer van die fisiese waarde te bereik (bv. . temperatuur) en om dit in die reeks .
Dit moet ook op gelet word , die instelling van die drempels vir alle meet insette is gegroepeer in A / D-programme " ADC Stellings " programme wat integreer outomatiese beheer van verwarming beheer , verligting , humiditeit , ens .
In ag geneem word is die drempels vir die tans lopende program .
Wanneer jy konfigurasie-instellings , meting drempels , ADC programme en gelaai in die beheerder , sodat jy moet loop ook 'n A / D program ingestel .
Die stelsel is gebruik eHouse dimmers PWM (puls wydte modulasie) aan die konstante spanning DC krag (bv. 12VDC) .
Hulle het 'n aantal voordele soos lig Traploos , geen flikkering , veranderinge in helderheid , inmenging , hum , baie hoër frekwensie as die dimmers op veranderlikes soos spanning (230VAC tiristor of triac) .
EHouse dimmers gerealiseer word eerder as 'n sagteware in hardeware, sodat hulle is baie vinniger en meer akkuraat in vergelyking met ander tipes van dimmers . Hulle het ook nie las die CPU en is nie afhanklik van enige ander algoritmes in die kontroles . Dit groei dowwer presisie baie tye en sonder 'n ligstraal foute (veranderinge , " swem " ) Verskyn .
In die dimmers artikel , daar is LEDs verskillende variante van dimmers te toets .
Op die demo-eenheid drie dimmers wat gewoonlik opgeneem in medium te toets – grootte kontroleerder modules .
Hulle is bedraad om die connector " Voorpaneel " (S16) .
Daar is 2 opsies vir die koppeling van LEDs aan die kontroleerder in normale modus en terugwaartse .
In normale modus , die glans van die dimmer is verenigbaar (proporsionele y = a * x) na die vlak van 'n dimmer (0 . . 255) in die beheerder .
Die omgekeerde helderheid dimmer is gekant (dws omgekeerd y = 255 – a * x, waar x = (0 . . 255) aan die vlak van die dimmer beheer .
Drie dimmers kan individueel of as 'n enkele RGB dimmer gebruik word om in jou huis .
In 'n normale installasie , in plaas van LEDs moet gekoppel word deur PWM kontroleerder optocoupler .
Afhangende van die spesifieke kontroleerder PWM verduistering LEDs oordra optocoupler verband in normale modus of omgekeer " vergoed " dimmer tipe (normale of invertsuiker) .
Koppelstuk is ook baie waardevol omdat dit isoleer die krag PWM die verduistering van die bestuurder van die eHouse kontroleerder, sodat dit is baie veiliger om aan te sluit sonder die behoefte vir 'n gemeenskaplike spanning vir kontroleerder en bestuurder .
Dit is veral van toepassing op die gebruik van groot hoeveelhede van PWM dimmers waar dit onprakties is om 'n enkele kragbron vir alle dimmers en eHouse beheerders te gebruik .
Wanneer die gebruik van 12V halogeen gloeilampe , 35W halogeen 3A krag te gee 100 % lig .
Gegewe sodanige dimmers RGB LED 3 * 3W3 ontvang max . 10W vir elke RGB dimmer in die geval van 'n hoër krag , Power LEDs magte sal veel groter wees .
Wanneer die gebruik van lae spanning dimmers soos 12V , dit is nie sonder betekenis nie die spanningsval by die kabels . In die geval van dun drade toevoerspanning van 'n enkele kragbron spanning verliese , kan bereik tot 50 % wat beteken dat ons in die laaste segmente van die kragbron spanning 12V dimmers plaas sal 'n 6V wat sal skep " verskynsel van die Kersboom by die huis " .
'N beter oplossing is om te gebruik verskeie onafhanklike , " Plaaslike " lae – spanning kragbronne vir dimmers .
Dit gee 'n veel laer drywing sowel as die prys is dikwels minder en meer betroubaar .
Verskaf sekuriteit vir outomatisering is die gebruik van die spanning – afgesonder vir 'n aparte beheer van eksterne toestelle .
Testing Infrarood send en ontvang – IR
Ten spyte van meer moderne beheer tegnologie , grafiese panele , slimfone – IR afstandbeheerders beheer is nog onvervangbaar en onklopbare .
Plaaslike IR Control van die kamer , TV , HiFi toring is baie vinniger en meer gerieflik .
Daarbenewens , die batterye kan weerstaan ​​baie jare eerder as ure vir smart phones of tablette .
Pilots Pryse is ook aansienlik laer as die grafiese panele , slimfone , ens . .
Wireless remote control en integrasie met Audio – Video-stelsels , toegerus met infrarooi ondersteuning , EthernetRoomManager geïmplementeer word in verskeie basiese infrarooi standaarde .
EHouse4Ethernet demonstrasie module het 'n ingeboude – in IR sender en IR ontvanger .
IR ontvanger kan jy seine te ontvang van enige van die vlieëniers in die Sony SIRC standaard sodat jy die huidige EthernetRoomManager te beheer .
Jy kan dit gebruik om:
die uitset verander
verander die vlak van elke dimmer
stel die beheerder
Begin die geval van 'n IR remote control kodes toegeken
oordrag van infrarooi kodes sagteware uitvoering van ander gebeure en eksterne funksies te beheer
kode skandering infrarooi (leer) te beheer van eksterne toestelle TV , Audio / Video
drempels verander die A / D (+ / – )
Infrarooi Transmitter gebruik word om beheer van eksterne toestelle toegerus met IR remote control te toets .
Om dit te doen , die aansoek " CommManagerCfg . exe " in IR instellings " vang " IR-kode gestuur deur die druk van die knoppie op die oorspronklike remote control .
Dit sal verskyn in die venster met die produsent kode .
Jy kan dan voeg en benoem as 'n standaard gebeurtenis eHouse stelsel en loop op enige manier .
Toetsing en opset van die module met behulp van die demo voor die installering van die kontroleerder modules in die kamers in die huis is veral voordelig , want dan moet jy nie elke keer hardloop die remote control aan die programmeerbare beheerder , dit uitgevoer word op 'n tafel .
IR Learning tyd is ook beperk en is ongeveer 30 sekondes Dan sal die beheerder outomaties hierdie modus verlaat .
Infrarooi sender en ontvanger word ook gebruik in die motor – Toets beheerders .
Vir meer inligting: Home Automation eHouse4Ethernet – Beheer kamer EthernetRoomManager .
Lighting Beheer , verwarming , HiFi toerusting Home Automation eHouse4Ethernet – Blind kontroleerder , poorte , markies , alarm SMS alarm kennisgewing – Die beheerder dryf .
Home Automation eHouse4Ethernet – kontroleerder vloer , huis , Woonstel Verligting en verwarming beheer gesentraliseerde weergawe .
Home Automation eHouse4Ethernet – dokumentasie
Previous PostLidhja dhe testimin e kontrollorëve EthernetRoomManager , EthernetHeatManager duke përdorur Module shfaq gabimetNext Postاتصال واختبار وحدات تحكم EthernetRoomManager , EthernetHeatManager باستخدام وحدة التصحيح