Hoe om `n druk tenk vir `n morrison stelsel te installeer
Die druk tenk van die stelsel is gebreek, maar omdat jou watertenk `n baie ou Morrison-kop het, het die loodgieter voorgestel dat jy dit op `n moderne stelsel sal opdateer. Wat jy kan doen is om die drukbak self te installeer. Die volgende stappe is nie geskik vir moderne wateropbergingstelsels nie.
Fp7230_707.jpg" klas ="beeld ligkas">
Dit gebruik `n drukbak sonder `n diafragma. In hierdie voorbeeld is `n Flotec-handelsmerktenk, model FP7230 van 160 liter, met epoksiese laag gebruik. Gebruik hierdie tenk, aangesien die lug bo-op moet uitkom om die lyn wat bo die grond in die Morrison-kop is, skoon te maak. Dit sal voorkom dat dit vries. U kan nie `n voorheen gelaaide tenk vir hierdie prosedure installeer nie. As jy `n voorheen gelaaide tenk gebruik, sal die stelsel nie werk nie en die Morrison-kop sal vries. Sien asseblief die vorige illustrasie.
Verbind die boonste gedeelte van die tenk met `n koppeling in die vorm van "T" wat langs die horisontale watervoorraad geleë is. Op hierdie manier sal die traagheid van die water dit toelaat om deur die koppeling te beweeg. Die funksie van die koppeling is om die lug in die boonste deel van die tenk toe te laat om na die watertenk te beweeg. Om die boonste deel van die tenk aan hierdie koppeling te koppel, moet u elmboë, buise en `n geskikte gewrig installeer. Dit moet goed verbind wees sodat die watervoorsieningstelsel en die drukbak gebruik kan word. Gebruik geen terugslagklep om lug uit die water te kry nie, aangesien dit duur en onnodig is. Gebruik twee 60 cm pypnutsels om die deksel bo-op die tenk te verwyder, want dit sal beslis strak wees.
Gaan voort met die installering van die watervoorraad. Installeer `n tepel, dan `n elmboog, en gaan aan die onderkant van die tenk, met `n gewrig. Op hierdie punt kan jy `n koppeling aan `n dreineer of ontslagklep installeer. Vir die FP7230 tenk moet die afvoerklep teen 520 kPa (75 psi) werk, met die vloei volgens die kapasiteit van die pomp. Geen klep word in die prent getoon nie, aangesien dit slegs nodig is as die pomp teen `n druk van meer as 520 kPa werk.
In die middelste deel van die tenk, vergader die lugvolume beheer. In hierdie voorbeeld word `n Johnson F93B beheer gebruik. Die lug word voortdurend deur die Morrison-hoofstelsel in die tenk gepomp, en die lugbeheer maak die oormaat uit die stelsel uit. Sonder hierdie beheer sal die stelsel werk, maar daar sal baie lug in die uitlaatpyp vasgevang word. Die drukmeter of pompdrukskakelaar kan op hierdie beheer gemonteer word met `n 6 mm pypdraad. Koper- of koperkoppe kan vir hierdie werk gebruik word, aangesien die tenkmateriaal F93B nie elektrisiteit voer nie.
Gaan voort met die installering van die pyp aan die teenoorgestelde kant van die tenk, in die onderste deel daarvan.
Daar is `n laaste gaatjie in die FP7230 tenk, wat `n verbinding met 6mm pypdraad is. Jy kan dit bedek of die drukskakelaar koppel, soos in die illustrasie aangedui.
Toets lek en bedryf dan die stelsel. As daar `n blaaskoppeling vir perslucht is, soos in hierdie prosedure aangedui, kan die lekproef uitgevoer word met lug- en seepbubbels.
Verkry meer verbindings as wat jy benodig in die hardewarewinkel, aangesien die oorblywende kan terugbesorg word.
Moenie probeer om hierdie werk te doen as jy nie sterk is nie, aangesien die hantering van die twee 60 cm pypnutsels om die tenksdeksel te verwyder, `n taamlike moeilike taak is.
Hierdie loodgieterprojek is van `n gevorderde vlak.
Moet nie `n voorheen gelaaide Morrison-tenk gebruik nie.
Gebruik `n vars lug volume beheer, aangesien dit die item is wat geneig is om minder tyd te hou.
Jy moet altyd `n diëlektriese verbinding gebruik wanneer jy aan of van `n koperpyp koppel.
Gaan na die plaaslike kode om te verifieer of jy tipe L of tipe M-pyp in jou area moet gebruik.
Druk tenk, sonder vrag.
Twee pyp wrenches van 60 cm. Ook kleiner sleutels vir kleiner toebehore en koppelaars.
Elmboë, koppelings, tepels, skyfies, vakbonde, dielektriese verbindings, proppe, ontslagklep, dreineerklep.
Sweismasjien, loodgieterspasta, en `n fakkel (afhangende van die aansoek).
Hoe om die olievlak van die koppelaar te kontroleer
dmylogi.ru » In die huis en in die tuin » Hoe om `n drukbak vir `n Morrison-stelsel te installeer