Buigsame buigsame koppeling ...
● U-bout vervang deksel, sonder sweiswerk, direk vanaf die hoofpypvertakking.
● Verbeterde liggaam weerstaan ​​4 keer werkdruk.
Die U-bout meganiese T-stuk is die ideale uitlaat pas vir die maak van direkte verbindings met sprinkelkoppe, tepels en of meters. U hoef nie te sweis nie, maar sny of boor 'n gat op die gewenste uitlaatplek. Plaas die Saddle-let sodat die kraag in die gat pas en bevestig dit met die U-bout en moere. Saddle-Let laat volle boorvloei toe met druksnelhede tot 300 PSI (20 bar). Die pypvoorbereidingsmetode vereis dat 'n gespesifiseerde gatgrootte op die middellyn van die pyp gesny of geboor word. Gebruik altyd die korrekte gatsaaggrootte soos in die tabel aangedui, en gebruik nooit 'n fakkel om 'n gat te sny nie. Nadat die gat gesny is, moet alle ruwe rande verwyder word en moet die gebied binne 16 mm van die gat geïnspekteer word om 'n skoon, gladde oppervlak te verseker, vry van inkepings of uitsteeksels wat die behoorlike pakking kan beïnvloed
Meganiese tees maak dit makliker om na te pas en te herbou, omdat dit u die moeite spaar om baie pype te moet sny of uitmekaar te haal. Miskien moet u 'n nuwe taklyn sit om van 'n brandsprinkler af te kom. As u die tak naby die einde van die pyploop nodig het, is dit maklik genoeg om 'n paar gegroefde koppelings los te maak en 'n konvensionele tee by te voeg. Maar as die tak uit 'n sentrale deel van die netwerk moet kom, kan u baie pype hê om te sny en te skuif. En as u gesoldeer, gelas of 'n ander soort verbinding in plaas van gegroef het, kan u baie tyd en materiaal spandeer om u sproeierlyne uitmekaar te haal en weer aanmekaar te sit.
Funksie • Bied 'n direkte takverbinding op enige plek waar 'n gat in 'n pyp gesny kan word. Beskikbare takkantkonfigurasies • Victaulic® Original Groove System (OGS) • Victaulic® StrengThin ™ 100 Groove-stelsel (ST-100) • Female National Pipe Thread (FNPT) • Female British Standard Pipe Parallel Thread (BSPP) • Female British Standard Pipe Taper Draad (BSPT) Toepassing • Hierdie produk bied 'n verkorte afset in plaas van 'n verkorte tee. NOTAS • Nie verenigbaar vir gebruik op PVC -plastiekpype nie. • Moet geïnstalleer word sodat die hoof- en takverbindings 'n ware 90 ° -hoek het. • Nie goedgekeur vir gebruik in warm tap -toepassings nie. • Kan voorsien word van onderhuise van vlekvrye staal