AANKOOP VAN 'n KRAGOPWEKKER
'N Kragopwekker is 'n duur belegging, en ook duur om te onderhou en te bedryf. Hier is 'n paar advies wat u kan gebruik om te verseker dat u die regte kragopwekker vir u behoeftes kry. Moenie net GOOGLE "kragopwekkers" en dan op die eerste naam wat u sien klik en 'n kragopwekker koop nie. 'n kragopwekker is 'n duur bate en dit sal dit baie jare duur as dit reg onderhou word. JY GAAN BAIE GELD UITGEWER SO NEEM 'N Bietjie tyd en spandeer dit wys. Die grootte van u kragopwekker is van kritieke belang, te klein, en u kan dit beskadig en selfs toerusting wat daaraan gekoppel is, beskadig. Te groot en jy mors geld. Die ideaal is dat 'n kragopwekker tussen 70 en 80% van die kapasiteit moet werk, maar dit is nie altyd haalbaar nie, veral nie as motors, verkoeling, lugversorgers of geisers aan u kragopwekker gekoppel is nie.
Hoe kies u dan die regte kragopwekker?
STAP EEN: Waarom wil u die kragopwekker hê?
Wil u dit hê om die ongerief om sonder krag by u huis te wees te vermy , of om te verseker dat u besigheid kan voortgaan met sake doen.
Oorweeg die volgende as u tuis gebruik:
1. Beurtkrag duur gemiddeld 2 tot 3 uur soms twee keer per dag, 2. U yskas kan die inhoud gedurende hierdie tydperke koud hou, 3. 'n Low-warm stort het nooit iemand doodgemaak nie, 4. Kragopwekkers het baie ruimte en vars lug nodig om behoorlik te kan werk, 5. Kragopwekkers produseer koolstofmonoksied wat dodelik is, 6. Hoe groter die kragopwekker, hoe duurder is dit om te koop, installeer en in stand te hou, probeer om dit so klein as moontlik te hou Gaan deur u huis en besluit wat u regtig nodig het en waarsonder u 'n paar uur kan leef. Hier is 'n paar wenke om die grootte van die kragopwekker te verminder: 1) Laat u geiser aan 'n sonpaneel koppel. 2) Belê in 'n Weber-gasbraai, om u maaltye tydens beurtkrag te kook, die ekstra voordeel is dat dit, MET DIE KORREKTE FITTINGS, ook gebruik kan word om u huis te verlig. As dit vir sakegebruik is, moet u die volgende oorweeg, buiten om na die lys hierbo te kyk 1. Met beligting kan u wegkom met die vermindering van die hoeveelheid ligte wat u gebruik as daar beurtkrag is 2. Om klein UPS's (850 Watt, ens.) Vir u rekenaars te kry 3. Watter items is van kritieke belang om te verseker dat u u besigheid kan bedryf en watter items slegs daar is om die lewe makliker te maak? Al hierdie dinge kan grootliks bydra tot die verlaging van die grootte kragopwekker wat u benodig, en sodoende geld bespaar terwyl u steeds u doelwitte bereik.
VEILIGHEID EN REGSNOTAS:
1. GEEN VERANDERINGE MAG AAN 'n GEBOU SE BEDRADING GEDOEN WORD TENSY DIT GEDOEN WORD DEUR' N PROFESSIONELE PERSOON WAT GESERTIFISEERD IS OM DIE WERK TE DOEN. 2. ALLE VERANDERINGE GEDAAN AAN DIE BEDRADING VAN U GEBOU MOET 'n NUWE COC UITGEGEE WORD 3. ENIGE INSTALLASIE WAT ELEKTRIS TOEVOER IN U DB MOET 'N PERMANENTE INSTALLASIE WEES 4. GENERATORS SKEP KOOLSTOFMONOKSIDE 5. DIE KRAGOPWEKKER EN DIE HOOFDIENSTE MOET GESKEID WORD, INSLUITEND DIE NEUTRAAL, HIERDIE AFSKEIDING MOET BEIDE MEGANIES EN ELEKTRONIES VERBIND WORD. 6. BAIE KRAGOPWEKKERS HET GELUIDSVLAKKE BO DIE WETTIGE PERK VIR WOONOPKOMS. 7. BAIE KLEINER KRAGOPWEKKERS (ONDER 15Kva) WERK OP 'n V-V-O-STELSEL. DIT BETEKEN DAT HULLE HET 115V AAN DIE LEWE (indien gemeet tot die aarde) EN 115V OP DIE NEUTRAAL (indien gemeet tot die aarde) HIERDIE IS ONWETTIGE OM TE GEBRUIK IN 'N GEBOU.
1. Slegs gesertifiseerde elektrisiëns mag die gebou se bedrading aanraak. As u gebou in 'n driefase is, kan slegs 'n mester elektrisiën die werk doen, want slegs hulle is gesertifiseer om die COC's uit te reik. 2. As u die COC nie op datum hou nie, kan u versekeringsmaatskappy u versekering kanselleer, en as iemand seerkry, kan u regtens aanspreeklik gehou word. 3. Baie huisinstall asies gebruik 'n prop en lead daartoe om krag aan die gebou te gee. In sommige gevalle steek die persoon die kragopwekker net in 'n prop by die huis om die huis te voed. In ander is daar 'n lead om 'n manual of selfs outomatiese skakelaar om die DB krag te gee. AL HIERDIE IS ONWETTIG. Die kragopwekker moet direk verbind wees aan 'n toegewyde breker wat op sy beurt direk verbind is met die omskakelaar, hetsy handmatig of outomaties. 4. Verseker dat die uitlaatgasse van u kragopwekker uit die gebou verwyder word, volgens die omgewingswet moet die uitlaat 1 meter bo die dak uitsteek. 5. Die oorskakeling tussen die hoofstroom- en kragopwekking moet geskied met 'n behoorlike omskakelingstelsel wat sal verseker dat daar geen terugvoer na die hoofstroom kan plaasvind wanneer u kragopwekker gebruik nie. 6. Wette teen geraasbesoedeling wissel van gebied tot gebied, dus sorg dat u weet wat die perke in u omgewing is, veral as u in 'n kompleks woon. Daar is baie opsies om die geraasvlakke te verlaag om te verseker dat dit voldoen. 7. Verseker dat u kragopwekker van die V-O-O-tipe is, die meeste V-O-V-stelle kan veilig omgeskakel word. As u elektrisiën of die kragopwekker nie seker is waaroor u praat nie, MOET NIE HULLE GEBRUIK NIE, KRY IEMAND ANDERS.
STAP TWEE: kry die regte inligting van die regte mense
Noudat u 'n idee het van wat u wil hê, is dit tyd om professionele persone in te kry om u te help om die finale keuse te maak. Moenie bang wees om vrae aan hulle te stel nie, of om meer as een te kry om u te adviseer. Hulle sal u help met die volgende: Die bepaling van u huidige behoeftes kan 'n lang proses wees, afhangend van die grootte van die gebou, die aantal DB's wat u het, ens. Maar vir 'n huis is dit baie eenvoudiger. 1. Is dit beter om 'n kragopwekker te koop om alles te voorsien, of om u DB in twee dele te verdeel vir noodsaaklike en nie-noodsaaklike krag. As u sekere items slegs in die Eskom toevoer wil laat loop, kan dit baie ekstra elektriese werk beteken as u nuwe drade moet laat loop, ens. Dit kan dus wees dat hierdie veranderinge meer kos as om 'n groter kragopwekker te kry. 2. Daar moet noukeurig gekyk word na items soos u UPS, lugversorgers, motors, ens., Want hierdie items het 'n aanvangstroom wat baie keer hoër is as wat hulle gebruik terwyl hul loop. Dinge soos vertragingstye en ander elektriese veranderinge kan gebruik word om die grootte van die kragopwekker wat u benodig, te verminder. WEER EENS MOET KOSTE VAN VERANDERINGE vs die koste van 'n GROETE KRAGOPWEKKER moet na gekyk WORD en aan u verduidelik word. 3. Sodra dit alles gedoen is, kan u die grootte van die kragopwekker bepaal. Die volgende keuse is die brandstofbron van die kragopwekker, wil u petrol, diesel of gas hê. Elkeen het sy voor- en nadele, maar die beste keuse is diesel. Deesdae kry u dieselstelle wat van so min as 2Kva se krag kan lewer. Noudat u gekies het watter stel u wil hê moet besluit word waar u dit moet plaas, daar is baie wettige en veiligheidsvereistes wat u moet oorweeg, soos: a) Die kragopwekker moet minstens 1M van alle grenslyne wees, b) Die uitlaatuitlaat moet die vuil lug uit die gebou haal en moet ten minste 1M bo die struktuur wees, dus al moet dit in die middel van 'n veld 1M bo die omhulsel wees. c) Die kragopwekker moet het 'n bundelmuur wat 110% van AL die vloeistowwe in die stel kan bevat. d) Opwekkers benodig vars lug vir afkoeling en vir verbranding; u sal verbaas wees hoeveel lug hulle benodig, daarom is dit belangrik om dit te weet as u besluit waar om te plaas die stel. e) Die kabels moet volgens die SANSTA loop. Die persoon wat u raadpleeg, moet vertroud wees met hierdie wette en u kan help om te verseker dat u installasie voldoen. f) Generators skep hitte en koolstofmonoksied (hierdie twee punte kan nooit genoeg beklemtoon word nie) sorg dat hulle 'n manier het om dit uit die gebou te kry. g) 'n Gereelde oorsig vir kragopwekkers is die behoefte aan onderhoud en vul van die kragopwekker, sorg dat u weet aan watter kant die vulpunt is en dat daar ruimte is vir die tegnikus om toegang tot al die filters te kry en olie-uitlaat vir die onderhoud van die stel. Ander dinge wat u moet oorweeg, is: A) Wil u hê dat die wisselpaneel deel van u DB moet wees, in 'n aparte blokkie langs u DB of op die kragopwekker Onthou dat as die paneel op die kragopwekker is, u meer kabel vir die installasie moet gebruik. B) SANS vereis dat ALLE BD-borde wat vanaf die kragopwekker gevoer word, aan die volgende vereistes moet voldoen: I) Die BD moet bordjies hê wat aandui dat dit aan'n kragopwekker gekopple is II) Die DB's moet ligte hê om aan te dui of die DB via Eskom of 'n kragopwekker gevoer word III) Alle DB's moet 'n noodstop hê wat dit moontlik maak om die kragopwekker onmiddellik te stop in die geval van nood. Afhangend van die grootte van die kragopwekker (die area waarin u woon), kan u ekstra permitte benodig vir die installasie IE. in Kaapstad sal u 'n brandpermit benodig as u brandstoftenk meer as 200 liter is, ens Die laaste keuse is of u wil hê dat dit 'n handmatige of outomatiese aanvangstelsel moet wees, dit hang van u af.