LPA Gallery «HY-SAVE ®
LPA Installasie - Spa Verspreidingsentrum in Ierland, wat vloeibare ontvanger in posisie gelig.
Nuut ontwerpte ontvangers word in die posisie gehys, bied 'n vinnige en maklike LPA®-installasie met die beste moontlike prestasie en maksimum energiebesparing.
Model 875 Distribution Center in Holland- Cold Storage - 35% Energiebesparing Vermindering
'N goed ken verspreiding sentrum in Holland het onlangs geïnstalleer Model 875 bo gesien om hul koelkamer energiebesparende verkoeling prestasie aansienlik verbeter. Die plante kompressor rek is geleë 18 voete (6 meter) onder die uitbreiding kleppe wat die verskaffing van 'n 35 om% verbetering 40 in spaar verkoeling energie deur die oorwinning van die vloeistof lyn [...]
LPA - Skakels in Ierland Spa Verspreidingsentrum, Verkoeling energiebesparing 38%
LPA® retrofit voltooiing. Conde druk was voorheen kunsmatig hoog op 16 bar (232psi) om die verkoeling in stand te hou en voorsiening te maak vir warm gas ontdooiing op aanvraag. Nou met LPA® geïnstalleer, het die druk verminder tot 9 bar verbetering van die stelsels doeltreffendheid deur 38% per jaar.
LPA Model 875 Installasie
Model 875 FGN paslik gemonteer langs die vertikale ontvanger bied 'n vinnige en eenvoudige oplossing vir 100% vloeibare lewering soliede waarborg om die uitbreidings kleppe teen verlaagde conde temperature verhoog stelsel doeltreffendheid aansienlik.
LPA - Skakels in Ierland Spa Verspreidingsentrum, LPA pompe aangrensende vloeibare ontvanger.
LPA® retrofit ontvangers met onderkant afsetpunte ideaal vir die versekering van 'n goeie aanbod van vloeibare koelmiddel in die LPA® teen 'n lae conde druk en hoër doeltreffendheid.
LPA - Achteraf mont eerbare in Ierland Spa Verspreidingsentrum, voordat verdamping kondensators oormatig is stomende
Voorheen is die verdamping kondensators bedryf teen 'n baie hoër temperature soos gesien deur die bedrag van die drif verlies of water verdamping plaasvind nie. Nou met vloeibare inspuiting geïnstalleer waterverlies is verminder tot nul en die opbou van skaal in die kondensators uitgeskakel. Ontslag temperature verminder deur 50 ° C (100F) voldoende laag genoeg is om skaal vorming voorkom, die handhawing van die piek doeltreffendheid en aansienlike waterbesparings.