Hoe om geskeurde of beskadigde lugversorgingskanaal te herstel - Diverse
Hoe om geskeurde of beskadigde lugversorgingskanaal te herstel
'N Beskadigde buisstelsel verminder die energie-doeltreffendheid van 'n verwarming en lugversorging. Die ideaal is dat elke bietjie gekondisioneerde lug direk van die oond na die leefruimte gaan. In uiterste gevalle kos die energie wat verloor word deur geskeurde of beskadigde kanale in 'n enkele seisoen meer as die prys van die herstelmateriaal.
Alle buisstelsels het dieselfde doel. Plaaslike boukodes bepaal egter dikwels die tipe materiaal wat gebruik word, die installeringsmetode en die ligging daarvan. Dra altyd die toepaslike persoonlike beskermingstoerusting: soos 'n stofmasker, oogbeskerming en handskoene.
Gegalvaniseerde plaatstelsels: Hierdie stelsels begin met 'n reghoekige stamlyn of plenum. Die stelsel loop dan taklyne, gemaak met ronde plaatmetaal of kleiner reghoekige kanale, na die individuele vloerindringings. S-vormige knipsels en klampe, wat dikwels s-slotte en -aandrywe genoem word, hou die stukke plaatmetaalbuise bymekaar; skroewe hou ronde metaalbuis aanmekaar. Installateurs gebruik kleefband met foelie-steun of mastiek wat met plaatwerk versoenbaar is om plaatmetaalkanale te verseël. Sommige toepassings, soos solder of geslote stelsels, het isolasie nodig om kondensasie tydens lugversorging te voorkom.
Veselglaskanaalbord: Hierdie tipe buis gebruik saamgeperste veselglasborde met 'n buitenste foelielaag. 'N Kleefband, gaas en 'n seëlverbinding met foelie-rug hou elke voeg bymekaar. Vervaardigers bied veselglasplate van 1, 1,5 of 2 duim dik riffels aan.
Buig buis: Hierdie maklik geïnstalleerde en goedkoop soort buis bevat drie lae: 'n binnelaag wat 'n spiraalvormige draadrib gebruik om sy vorm te hou, 'n veselglas middellaag wat termiese beskerming bied en 'n buitenste laag wat as 'n dampversperring dien. As 'n buigbuis aangebring word, skuif 'n tegnikus die binnevoering oor 'n plaatmetaalhalsband. Dan verseël hy die binnevoering met 'n kode-goedgekeurde kleefband en sluit dit vas met 'n groot ritsdas of 'n wurmklem, 'n buisriem genoem. Installateurs ondersteun dikwels buigbuis elke vier voet. Dit beperk die verval en voorkom dat die verbindings van die kraag af trek.
Spinnekopstelsels: 'N Spinnekopstelsel gebruik 'n sentrale plenum wat verskeie taklyne voer. Die meeste taklyne verbind met 'n bagasieruim wat lug na 'n binnekamer lewer. Wanneer die stelsel egter meer as een plenum benodig, voer 'n groot taklyn elke bykomende plenum in.
Baie huise in noordelike klimate gebruik gegalvaniseerde plaatkanale. Hierdie kanale loop deur die vloerbalke. Die hitte wat uit hierdie kanale uitstraal, help om die vloer warm te maak. Soms verloor die seëlaar sy greep en laat verhitte lug ontsnap.
Stel die lekkende naat bloot: Maak die hangbande of hakies aan beide kante van die herstelarea los. Laat sak die buis genoeg om die lekkasie te ondersoek. Normaalweg benodig hierdie tipe lekkasie slegs addisionele seëlaar; groot gapings moet egter heeltemal blootgestel en geïnspekteer word. As 'n ontbrekende of verkeerd geïnstalleerde S-slot die groot gaping veroorsaak het, moet u die verbinding uitmekaar trek en weer korrek verbind.
Herstel die S-slot: As dit van toepassing is, sny die ou mastiek met 'n mes uit die omtrek van die las. Verwyder die skroewe wat in die S-slot hou. Maak die oortjies aan die punte van albei aandrywe reguit en trek dit van die voeg af. Skei die gewrig. Spanning verhoed normaalweg volledige skeiding. Skuif die ou S-slot van die voeg. Maak die S-slot met 'n skroewedraaier oop en skuif dit weer op sy plek. Die plat metaal aan elke kant van die buis moet in die S-slot gaping gly, die gaping wat deur die skroewedraaier geskep word. Installeer die aandrywers met 'n hamer.
Verseël die buisverbinding: Bedek die voeg met 'n 1/8-duim dik laag kode-goedgekeurde buis mastiek, gebruik 'n verfkwas om die mastiek te smeer. Vervaardigers vervaardig mastiek wat spesifiek ontwerp is vir gegalvaniseerde kanale vir plaatmetale.
Verwarming- en lugversorgingskanale met behulp van veselglaskanaalplate benodig selde instandhouding of herstelwerk buite die af en toe skoonmaak van die binnekant. Professionele tegnici vir die skoonmaak van kanale gebruik stofsuiers om stof op te hef vanaf die binnekant van die kanaal. Alhoewel hierdie tipe buis matige misbruik weerstaan, besmet en vernietig die veselglas langdurige blootstelling aan oormatige vog. Klam afdelings droog dikwels sonder probleme, maar as gevolg van vormprobleme beveel tegnici dikwels aan om gedeeltes van versadigde buisplate te vervang.
Dreineer die buis: Die veselglaslaag bevat water soos 'n spons, en 'n intakte foelie-onderlaag voorkom dreinering. Plaas 'n emmer onder die buis en steek 'n gaatjie in die buitenste voering van die buis met 'n skroewedraaier. Hou die emmer onder die buis totdat dit ophou drup.
Knip die beskadigde gedeelte uit: Druk 'n meslemmetjie wat nie getand is nie deur die kanaal en sny die nat area uit. Gebruik binne en buite bewegings. Die kepe op 'n gekartelde mes gryp die versterkingsdrade van die foelie-agterkant, die driehoekige lyne is aan die buitekant van die kanaal sigbaar.
Skep 'n vervangende pleister: Gebruik die ou gedeelte as 'n sjabloon of meet die opening met 'n maatband en dra die afmetings oor op 'n nuwe vel kanaalbord. Sny die buisplank met 'n nie-getande mes.
Installeer die pleister: Plaas die pleister in die gat en druk die pleister vas totdat die foelie-rugkant gelyk is met die oppervlak van die bestaande kanaal. Smeer 'n stuk kleefband op die naat en hou die middel van die band oor die naat. Druk die band met 'n sukkel. Bedek die band met 'n stuk gaas. Bedek die gaas met 'n dik laag mastiek van 1/8 duim en gebruik 'n verfkwas as toediener.
Baie buisstelsels benodig die naat rondom die lugverwerker of oond wat herstel of verseël moet word. Dit kom normaalweg voor wanneer die installateur nie al die vervaardigingsolie en puin van die lugverwerker se oppervlak afvee nie, of as hy nie die hele buitekant van die plenum verseël het nie.
Verwyder ou seëlaar: Sny die ou seëlmiddel, gaas en kleefband met 'n mes weg. Vee die blootgestelde verbinding met 'n lappie af en verwyder vuil of olie.
Vervang ontbrekende of beskadigde isolasie: Die isolasie van die kanaalbord moet aan die oond raak. Andersins vorm kondensasie en word dit 'n teelaarde vir skimmel en skimmel.
Bedek die voeg met kleefband met foelie-rug: Die band moet die plenum aan die oond vasmaak.
Pas gaas toe: Bedek die kleefband met gaas. Gebruik 'n verfstok in krappe ruimtes om die gaas teen die band vas te druk.
Seël die voeg: Smeer 'n dik buismastiek van 1/8 duim op die gaas met 'n verfkwas. Heg 'n verfstokkie aan die borsel se handvatsel om dit moeilik te bereik om gebiede te bereik. Laat die mastiek hard word, gebruik die aanbevole droogtyd van die vervaardiger, en skakel dan die lugverwerker aan en gebruik 'n hand om die trekke te voel.
In sekere situasies, soos wanneer die ontwerp van die huis die lugverwerker of oond in 'n klein kas plaas, voorkom dit dat die installateur gedeeltes van die buis se buiteoppervlak verseël. In hierdie gevalle moet die installateur 'n toegangsgat oopmaak en die verbinding van binne af seël. Wees versigtig om te vermy dat mastiek op die verdamperspoel van die stelsel drup.
Soms kan 'n blootgestelde lugbuishalsband deur die huis geïnspekteer word. Dit gebeur as druk die buitenste voering en isolasie van die kraag af dwing. Die ontblote kraag verminder die stelsel se energie-doeltreffendheid aansienlik.
Los die probleem op wat die ontblote kraag veroorsaak: Voeg 'n hangband by die glyverbinding, om spanning te verlig. Plaas addisionele hangbande regdeur die buisloop.
Ontkoppel die los voering: Sny die buisband met draadknippers of tang. Trek die isolasie weg van die aansluiting. Pas die buitenste voering aan sodat dit die isolasie behoorlik bedek.
Bevestig die buitenste voering: Smeer mastiek op die boudrand van die buitenste laag. Skuif die verbinding saam en druk die materiaal saam totdat die mastiek die verbinding verseël, en sluit dit dan met 'n buisband vas. Bedek die buitekant van die voeg met mastiek.
'N Ander algemene tipe skade aan lugversorgingskanale is geskeurde buiging. Trane in die buitenste voering vind dikwels plaas as 'n installateur 'n gedeelte buigbuis oor dakkapies sleep en die buitenste voering op 'n spyker- of kapstukplaat vassteek. Gewoonlik merk die installateur die skade op en herstel dit. Soms gly die skade egter deur die inspeksie en na die waarborgperiode word die probleem joune.
Maak die skeur van die buitenste voering toe: Sluit die middel van die skeuring met 'n 6-duim kleefband. Verseël elke kant van die skeur met kleeflint, begin in die middel en oefen.
Verseël die herstelwerk: Smeer 'n stuk maas oor die lengte van die herstelwerk. Bedek die gaas met buismastiek. Die gaas hou die mastiek bymekaar, wat barste voorkom nadat dit droog is.
Vervanging van Flex Duct
In sekere situasies, soos 'n gebreekte buis of diereskade, is dit meer sinvol om 'n gedeelte buigbuis te vervang as om dit te herstel. Die nuwe gedeelte gebruik die kanaalbande en -hangers van die oorspronklike stelsel. Die koste van die materiaal en die ligging van die herstel maak hierdie bepaling.
Verwyder die beskadigde buiging: As u 'n buigverbinding demonteer, trek die ou buis seël weg en sny die buisband. Trek die isolasie weg van die aansluiting, en stel die binnevoering bloot. Verwyder die buisband en die band wat die voering op sy plek hou. Skuif die beskadigde kanaal versigtig van die kraag af. Slaan oor na stap drie. As u 'n klein gedeelte buigkanaal verwyder, sny tegnici deur die kanaal met 'n mes. Die lem sny al drie lae tegelyk en volg die binneste voering se draadrib om die omtrek. Haal die mes uit sodra dit 'n volle omwenteling maak, sny die draadrib met draadknippers.
Installeer 'n Splice Connector: Vou die voering van die bestaande buis oor die isolasie en skuif dit tussen die isolasie en die binnevoering, en laat ongeveer 4 sentimeter van die voering bloot. Skuif 'n laskraag in die einde van die binnekant van die buis en draai die verbinding met kleefband toe. Sluit die binneste voering met 'n buisriem teen die lasband. Druk die kraag in die buis totdat die kraagrib op die isolasierol rus.
Bereken die lengte van die vervangingsgedeelte: Meet die afstand tussen die bestaande kanale se krae en voeg twee voete by. Verhoog hierdie berekening met nog een voet vir elke draai.
Sny die nuwe flex tot die regte lengte: Strek die nuwe buigbuis tot sy volle lengte. Rol die buitenste voering oor die isolasie en steek dit tussen die isolasie en die binnevoering. Meet vanaf die einde van die isolasierol tot op die toepaslike plek op die kanaal en sny dit met 'n mes. Rol die buitenste voering oor die isolasie.
Installeer 'n nuwe flex: Skuif die binnekleed oor die splice-kraag en laat ongeveer 1 duim van die kraag bloot. Verseël die verbinding met kode-goedgekeurde kleefband. Skuif 'n buisriem oor die binnevoering en draai dit vas met die toepaslike gereedskap. Sit die voering en isolasie van die nuwe gedeelte teen die bestaande kanale vas. Sluit dit vas met 'n buisriem. Verseël die verbinding met kleefband of kodegoedkeurde mastiek.
Kyk die video: SCP-093 Rode Zee Object Alle tests en teruggewonnen materialen Logs
Jy het die punt getref. Daarin is iets ook idee goed, ondersteun ek.
Ek verstaan ​​hierdie vraag. Dit is moontlik om te bespreek.
Ek kan aanbeveel om na 'n webwerf te gaan met baie artikels oor hierdie onderwerp.
Gesaghebbende antwoord, informatiewe ...
Nou kan ek nie aan die bespreking deelneem nie - daar is geen vrye tyd nie. Ek sal vry wees - ek sal beslis skryf wat ek dink.