Ysopbergingsverhitting in 'n oogopslag: installasie, voordele en koste - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Ysopbergingsverhitting in 'n oogopslag: installasie, voordele en koste
Ysopbergingsverhitting in 'n oogopslag: installasie, voordele en koste
'n Ysopbergverwarmer bestaan ​​uit twee hoofkomponente: 'n ysbergingstelsel en 'n pekelwater-hittepomp. Die pekelwater-hittepomp is gewoonlik bekend in verband met grondboorgate of oppervlakkollektors. Wanneer in die grond geboor word, absorbeer die pekel die energie uit die grond en dra dit oor na die energiedraerwater in die hittepomp. 'n Soortgelyke beginsel word in kombinasie met 'n ysbank gebruik. Dit is gebaseer op die kristallisasie- of stollingshitte-beginsel: Wanneer water vries, word energie vrygestel.
In die tuin - heeltemal ongemerk - is daar die ysbank vir die ysbankverhitting en genereer energie vir die huis.
Die belangrikste vereiste vir 'n ys stoor verwarmer is die ys stoor stelsel wat dit sy naam gee. Dit is 'n ongeïsoleerde betonbak wat in die grond begrawe is - onder die ryplyn. Binne die put is daar twee spiraalpype waardeur die rypbestande vloeibare pekelwater gevoer word. Een van die spoele is die ekstraksie hitteruiler, die ander die regenerasie hitteruiler. Daarbenewens is die hele ysbank gevul met water in 'n vloeibare toestand.
Energie word uit die vloeibare water via die ekstraksie-warmteruiler onttrek totdat dit as gevolg daarvan vries (kristallisasiebeginsel). Aangesien water uitsit wanneer dit vries (bekendste voorbeeld: ontplofbare waterbottels in die vrieskas), word die spirale so gelê dat die water van binne na buite vries en die stortbak nie beskadig word nie. Tydens die sogenaamde faseverandering, dit wil sê die verandering in die fisiese toestand van die water van vloeistof na ys, word net soveel energie vrygestel as wat nodig is om water van 0 tot 80 grade te verhit. Sodat jy dit beter kan voorstel: 'n Ysbank met 'n volume van 10 kubieke meter genereer dieselfde hoeveelheid energie as ongeveer 110 liter stookolie.
Die energie wat nou uit die water verkry word, word via die pekelwater in die hittepomp ingevoer en daar gebruik vir warmwatervoorbereiding en kamerverhitting. Die pekelwater-hittepompe is baie doeltreffend met 'n jaarlikse prestasiekoëffisiënt van ongeveer 4,5. Jy genereer dus 4,5 kilowattuur energie in die huis uit 1 kilowattuur energie uit die pekelwater.
Ontdooi die ys
Buite ontdooi die bevrore water in die bak weer en is gereed om weer energie af te gee. Ontdooiing vind óf heeltemal vanself plaas, met die omliggende grond wat hitte aan die ys afgee deur die bakwand, óf met die ondersteuning van die regenerasie-hitteruiler. Met behulp hiervan kan energie uit die warm omgewingslug byvoorbeeld in die ysstoor ingevoer word, wat die ontdooiing van die ys versnel. Sonlugabsorbeerders is 'n alternatief vir warm omgewingslug. Dit is sonkollektors wat sonenergie bykomend tot die omgewingslug absorbeer en dit in die regenerasie-hitteruiler voer. Hoe vinniger die ys weer ontdooi, hoe gouer kan die proses om energie op te wek weer van voor af begin.
1 = pekelwater-hittepomp, 2 = ysberging, 3 = son-lugabsorbeerder. Saam vorm die drie komponente 'n doeltreffende stelsel om 'n huis te verhit.
Ysopbergverwarmer: die verskillende variante
Soos hierbo beskryf, word die meeste van die energie wanneer die water in die opgaartenk van fase verander na die pekelwater en dus die hittepomp oorgedra. Dit veronderstel dat die inhoud van die geheue gevul is met iets wat in staat is om sy toestand van aggregasie te verander. Water is die mees algemene medium hier, maar daar is ook ander "faseveranderende materiale", dit wil sê faseveranderende materiale. Die voordeel van die gebruik van 'n ander materiaal is dat dit 'n kleiner volume kan hê in vergelyking met water en as gevolg daarvan 'n kleiner stooreenheid met dieselfde energie-opbrengs.
Na gelang van die tipe hitteberging en die bergingsmedium word daar onderskei tussen drie verskillende tipes berging: sensitief, latent en termo-chemies.
sensitief: Indien hitte verskaf word, verhoog die temperatuur van die stoormedium.
latente: Die medium word gewoonlik vloeibaar of solied deur die toevoer van hitte.
termo-chemiese: Water word gedeponeer of uit die stoormateriaal onttrek.
Berging tipe Ruimtevereiste Bergingsmedium Werk-
onder 100 °C
0 - 500 ° C
ongeveer. 60 kWh / m³
ongeveer. 30 kWh / m³
Water en ys
0 - 20 C °
10 - 60 ° C
Water: ongeveer. 20 kWh / m³
Roomys: ca. 80 kWh / m³
tot omtrent. 120 kWh / m³
Hitte van reaksie
280 - 500 ° C
tot omtrent. 500 kWh / m³
tot omtrent. 300 kWh / m³
Voordele van ys stoor verwarming
Gebruik van vrye energie: omgewingshitte, geotermiese energie en kristallisasie-energie
konstante temperatuur in die grond - dit maak 'n permanente en koste-effektiewe hitte-opwekkingsproses moontlik
omgewingsvriendelike tegnologie met regeneratiewe grondstowwe (ideaal vir volhoubare konstruksie)
min onderhoud (slegs die hittepomp benodig onderhoud)
passiewe verkoeling moontlik in die somer
Geen boorpermit nodig nie (in vergelyking met 'n pekelwater-hittepomp met 'n geotermiese sonde)
Nadele van ys stoor verwarming
hoë ruimtevereistes in die buite-area vir die opgaartenk
So lyk dit binne 'n ysbank: Die pekelwater, wat hitte uit die water trek, loop deur die pype.
Wat is die koste van 'n ys stoor verwarmer??
Die bedryfskoste van 'n ysopbergverwarmer is baie hanteerbaar - dit geld net vir die pekelwater-hittepomp. Hier kan jy op sowat 22 sent per kilowattuur staatmaak, gegrond op die verlaagde hittepomptarief. Die verkrygingskoste, daarenteen, is baie hoër. 'n Pekelwater-hittepomp is vanaf ongeveer 8 beskikbaar.000 euro insluitend montering beskikbaar. Die ysbank klop met sowat 10.000 euro om te bespreek. Afhangende van die afmetings van die volume is dit dienooreenkomstig duurder. 'n Derde groot faktor is die eksterne grondwerke vir die bergingsfasiliteit. Afhangende van die aard van die grond, is dit ongeveer 5.000 euro gaan aan, maar die koste kan ook in die vyf-syfer reeks wees.
Vergelyk die doeltreffendheid en koste van ysbergingsverhitting met ander tipes verwarming in ons kompakte verwarmingsoorsig.
Hierdie ysopbergverwarmer het die Staatstuinskou 2018 in Lahr van energie voorsien.
Spesiale kenmerke wanneer die ysverwarmer geïnstalleer word
Ysstoorverhitting vir 'n huis
Die belangrikste voorvereiste vir ysbergingverhitting: voldoende spasie buite vir die stoor. Hier moet ook verseker word dat die area bokant die ysbank nie oorgebou moet word nie. Jy moet ook bewus wees van die feit dat wanneer die ys ontdooi, die grond rondom die opgaartenk kouer word omdat dit sy hitte aan die opgaartenk afgee. Dit kan veroorsaak dat verskillende plante beter of slegter groei.
Die normale hittepompspasie word benodig vir die pekelwater-hittepomp in die tegniese kamer. Stelsels met alle komponente in 'n hidrouliese toring benodig net 'n bietjie meer spasie as 'n yskas. Boonop benodig hulle kernborings na buite sodat die pekelpype na die ysstoor gelei kan word. Aangesien die ysbank slegs aanbeveel word in verband met 'n lae verwarmingsvloeitemperatuur, is hierdie tipe verwarming nie geskik vir verkoelers nie. Oppervlakverhitting, soos ondervloerse verhitting, is dus nodig.
'n Pekelwarmtepomp met hidrouliese toring, 'n belangrike komponent van die ysopbergverwarmer, is uiters ruimtebesparend.
Ysopberging verhitting vir 'n nedersetting of 'n nuwe gebou area
Ysbanke is ook geskik vir nuwe ontwikkelingsgebiede of 'n woongebou. Soortgelyk aan plaaslike of distriksverhitting, gaan die konstruksie van 'n nuwe gebou gepaard met die verpligting om die ysbergingstelsel as 'n energiebron te gebruik. 'n Groot ysbergingstelsel word vir alle geboue saam geskep en alle gekoppelde huise word voorsien van die energie wat deur die onderskeie pekelwater-hittepomp opgewek word.