Arkadaşlar odamda tavan yüksekliği maksimum 2.5 metre. Başımda bir adet floresan lamba bulunuyor ve bu çok ses çıkarıyor çalışırken bir süre sonra baş ağrıtıyor. Sesi nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama zzz diye bir ses çıkıyor sanki. Bu durum neden kaynaklı olabilir? Lambayı mı değiştirmeliyim komple seti mi?

Merhaba. Eğer bu lambanız eski tip bir flüoresan lamba armatürü ise içindeki balasttan geliyordur, balasttaki bobin sarımlarından AC elektrik akımı geçerken (şebeke frekansı 50 HZ'li olan) monte edildiği armatürün mağnetik alandan etkilenen metal gövdesine çok yakın olduğunda onu titreştirerek bu ses bu şekilde oluşmuş olabilir. Tasarruflu tip flüoresan lamba armatürü ise iç elektronik devre kartındaki bobinlerinden bu ses geliyordur. Bir de flüoresan tüpün soket bağlantıları ile balast, starter arasındaki kablo bağlantısı çok uzunsa bu defa titreşim değil COİL vınlaması sesi gelebilir. Ama içerdeki bu montaj kablosunun çok uzun olmasıyla bu olabilir, çok kısa ise bu sesler olmaz. Sesi azaltmak için balasta ulaşıp metal gövdeden uzaklaştırmanız ya da araya kalın mukavva koyarak yakın mesafede kalmayıp titreşim yapmasını önlemelisiniz. balastın en altına tutturulan metal plaka da gevşekse ve bobin sarımlarına çok yakınsa balastın asıl kendisi de ses yapabilir, ayni metal plak, mağnetik alandan etkilenen gövdedeki gibi benzer önlemleri alırsanız bu ses kesilir. Anlatımınıza göre bu sesin kaynağı sadece balast altındaki montajlı metal plakaların veya metal dış gövdeye balastın montajda çok yakınlığıyla ilgili olabilecek ses titreşimleridir, iç montajdaki çok uzun kablo uzunluğuyla lgili değildir. İç kabloyla ilgili olarak flüoresanları balastta bağlarken çok uzakta tutup kullanarak, örneğin vitrinlerde uzun, eski tip flüoresan-balast-starterle iç vitrin aydınlatmaları yapılırken buna hiç dikkat edilmeden ara montaj kabloları çok uzun tutulursa bobin vınıltısı şeklindeki sesler o zaman duyulabilir. Kolay gelsin.