Konu üzerinden çok zaman geçmiş fakat ilerleyen zamanlarda aynı sorunu yaşayan arkadaşların konuya ulaşması halinde cevaba da ulaşmaları amacıyla sorunun kaynağını paylaşmak istedim. Söz konusu alanda Switch beslemeleri asansör odası 1. faz ile ortak besleniyordu söz konusu odanın panoda bulunan topraklama bağlantı noktası bir şekilde yerinden çıkmış asansör her çalıştığında motor enerji kaçırıp söz konusu enerjiyi yüzen topraklama hattı üzerinden Switch'lere aktarıyordu dolayısı ile Switch'ler korumaya geçip toprak hattı sıfırlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlıyordu bina giriş enerji panosundan Switch'lere yeniden enerji hattı çıkarıp yeniden topraklama hattı yaptıktan sonra 2 48 port Switch sağlıklı biçimde çalıştırılmaya başlandı.