Evet, kesinlikle öyledir. Topraklama noktasında topraklama ucu boşa çıktığı zaman kontrol kalemi ışığının yanma durumu kesindir. Çünkü biriken statik elektrk kabloda kalıp toprağa deşarj edilemez, bu yüzden kontrol kalemi ışığı bu kabloda biriken statik elektrik yüzünden yanmış olur. İlk önce topraklama noktasından başlanıp çok dikkatli takiple bu sıkıntı mutlaka bulunabilir. Ancak yetkili bir elektrikçinin bunu en başta toprak içindeki topraklamadan itibaren adım adım omaj ölçerek evdeki elektrik panosuna kadar bunu takip edip bulması daha kolay olur. Kolay gelsin.

Panoda bile ışık yandığına göre muhakkak binanın temelinde toprak hattının başlangıç noktasında sorun vardır diye düşünüyorum pek bilgim yok ama umarım böyle değildir. Ya da nasıl diyim bu toprak hattı kabloları duvar içinden buatlardan geçiyor değil mi? Eğer böyleyse duvar içinden geçen kablolarda olan bir sorun panoda ki kablonunda kontrol kaleminden ışık çıkarmasına sebep olur mu?

Merhaba. Toprak hattında kontrol kaleminin yanmasının başlıca nedenleri; 1- Toprak hattı ile nötr hattının elektrikçilerle birleştirilmesi sonucu "sıfırlama" işleminin yapılmış olması. Böyle bir durum söz konusu ise mutlaka toprak hattı ve nötr hattı elektrikçilerle ayrılmalıdır. Sıfırlama işlemi yapılan bu binalarda kaçak akım rölesi görev yaparak çalışamaz. Ancak sıfırlama işlemi genellikle toprak hattı çekili olamayan bazı binalarda nötr ile toprak hattı birleştirilip en basit veya kolay yoldan suni bir toprak hattı oluşturulmuş olur. Bu durum sağlıklı olmayıp kullanılacak olan kaçak akım rölesinin işlevsiz kalmasına neden olur. 2- Topraklama yapılan yerde bu topraklanmanın yetersiz olması, topraklama için işlevsiz kalması. 3- Topraklama yapılan noktadan binaya iletilen bina iç tesisatındaki topraklama kablosunda hasarlar veya iletimle ilgili bazı sorunların bulunması.. Tüm bu denetimleri bu konuda yeterli tecrübe ve yetkisi bulunan bir elektrikçiyle birlikte yapmanız daha iyi olur. Kolay gelsin.

Oo oda cok masraflı olur herhalde

Kontrol kalemini toprak hattına tuttuğum zaman yanıyor panoda da prizde de sorun ne olabilir? Kopma kablolarda erime vs. Yardımcı olabilecek bilgi verebilecek var mı? Son düzenleyen: Moderatör: 4 Haziran 2022