Yeşil-sarı kablo yok ise topraklama yok demektir diye biliyorum, işin ehli arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi verecektir.

Topraklama yok o zaman.

O nedir, nötr hattında toprak kablosu mu takılıyor?

Humuslu toprak var sizin evde.

Babamlar apartmanda toprak hattının olduğunu söylüyorlar fakat prizlerde toprak kablosu kablo yok. Ama ısrarla elektrikçiye yaptırdıklarını, hatta toprak çivisinin olduğunu bile söylüyorlar. Evde toprak var mı?

Sadece faz ile nötr var.

Merhaba. Sadece nötr ve faz kablolarının bulunup çıplak, tek damarlı bakır veya sarı-yeşil kablonun prizlerde kullanılmamasına rağmen binada topraklama olduğunun belirtilmesi "sıfırlama" yani toprak ve nötr hattının birleştirilip ortak kullanılması şeklinde açıklanabilir. Sıfırlama işleminin nötr noktası gevşemesi durumunda ortaya çıkardığı bazı olumsuzlukları bulunur. Bu nedenle yetkili bir elektrikçiyle binada topraklama olup olmadığı anlaşılıp bulunmuyorsa toprak hattı çekilmelidir. Sağlıklı toprak hattı çekilmiş ve elektrik panosundaki nötr barasında gevşeklik durumu olmayan normal bina tesisatlarında; 1- Faz - nötr arasında : 220-230 volt AC, 2- Faz - toprak arasında; 220-230 volt AC, 3- Nötr - toprak arasında: 1-3 volt AC değeri avometreyle AC voltaj ölçümünde okunmalıdır. Faz-toprak arasında 0 volt AC veya 220-230 volt AC'den çok alt değerler okunmuşsa toprak hattı ucu boştadır Bu alt voltaj değerleri ölçümünde topraklama işleminin kendisinde veya topraklama kablosunun bina içinden iletiminde iç sıkıntıları var demektir. Topraklama yapılan noktada toprağın nemi, toprak cinsi, vb. nedeniyle MEGER topraklama test değeri ölçümünde alınması gereken topraklama direnci tam olarak alınamadığında toprağa bazı ek katkılar eklenir. Bu şekilde istenilen topraklama direnci elde edilmiş olur. Kolay gelsin.

Prizde 3 kablo olmalı eğer toprak varsa: Prizin soluna gelen kırmızı kablo, faz. Prizin sağına gelen siyah kablo, nötr. Prizin üst kısmına bağlanan kahverengi/sarı/yeşil kablo, topraklama. Eğer prizin üst kısmına bağlanan kablo varsa topraklama var, yoksa topraklama yok. He, eğer prizin üst kısmından sağa kısma giden, prizin kendi içinde bir kablo varsa ona da sıfırlama denir, topraklamadan gitmesi gereken statik elektrik de nötr'den gönderilir. Sakıncılı bir işlemdir ama mecbur kalınırsa uygulanır.

En büyük problem binanın tesisatında yapılan bir müdahale, tamir sırasında eğer oldu da faz ile nötr yer değişirse şehir elektriğinden gelen kabloların ana şaltere bağlandığı yerde, o sırada sıfırlamalı prizlere takılı tüm aletlerlerin gövdesinde statik değil direkt şehir elektiği olur. Bir hata yüzünden ölürsünüz (0 şaka). Yada nötr de bir kaçak yaşanırsa sorun yaşanır. Onun haricinde statik elektrik 1-5 volt arasındadır. 5'de maksimum değer yani genelde 2-3'dür o. Nötr hattına bindirdiği yüksek çok uzun vadede eskitir.