20 yıllık binada toprak hattı çekili değilse eğer çoğunluğu toprak hattını gerektiren cihaz ve makineler için yetkili bir elektrikçiyle toprak hattını mutlaka çektirin. Bu hem kendi güvenliğiniz hem de cihaz ve makinelerin sağlıklı çalışması açısından ve özellikle de masaüstü PC'lerin sağlıklı çalışması açısından çok önemlidir. Topraklı prizlerden en fazla 16 A çekilebilir bağlı oldukları 16 A otomatla. Topraksız prizlerden 10 A çekilebilir max değerle. Ancak bu prizleri max değerle kullanmak doğru değil daha az sayıda makineyi mümkün mertebe kullanıp priz sayısı uygun yerlerde değilse bile daha az sayıda makineyi ayni anda kullanılacaksa bağlamak gerekir, daha güvenli çalıştırma şartları için. Kullanılan makinelerin watt değerleri toplanıp topraklı prizin max kullanım değeri olan 16 220 çarpımından daha düşük watt değerlerini watt toplamını içeren makineyi ayni anda kullanmalısınız. Topraklı priz sayısı mutfakta bir tane ise mutlaka yetkili bir elektrikçiyle buattan topraklı bir prizi daha çektirmeniz lazım. Topraklı prizlerden çekilecek max amper değerini (16 A) gözetip mümkünse en az az sayıda makineyle bu prizlerden çekilecek olan watt değerleri kesinlikle aşılmamak şartıyla çoklayıcı prizlerle birden fazla makine bağlanıp ayni anda kullanılabilir. Ama evin mevcut kablolama sistemi yetkili bir elektrikçiyle çok detaylı incelenip bu durumun uygunluğu öncelikli olarak mutlaka teyit edilmeli. Mutfakta tek bir topraklı priz varsa, evde toprak hattı çekili değilse ve binanın kablolama sisteminin uygunluğu için mutlaka yetkili bir elektrikçiden yardım alınız, doğrudan doğruya sayıca çok fazla olabilecek makineyi watt değerleri toplamını gözetmeden tek bir topraklı prizde kullanmamaya çalışmalısınız. Bu durumda yangın riski oluşur veya buna direk davetiye çıkarılmış olunur. Evlerdeki elektrik çok doğru ve elektrik kanunlarına çok uygun kullanıldığınızda sizin gerçek bir dostunuz olarak kalır, aksi durumlarda aşırı ısınma, kablo erimesi, olası yangın riskleriyle insanlara dost olmaktan çıkar, bunu asla gözden kaçırmamak gerekiyor. Can ve yangın emniyeti her şeyin en başında gelmelidir. Bu konuda yetkili bir elektrikçiden hiç olmazsa cihaz ve makinelerin en doğru kullanımı veya bağlantısı konusunda size kılavuzluk edecek ön bilgiyi mutlaka almalısınız. Kolay gelsin.

Arkadaşlar bir mutfakta ne alet kullanılıyorsa bende o aletleri kullanacağım fakat priz sayısı yetersiz ve prizler öyle saçma yerlerde. Bina 20 yıllık bir bina. Tüm sigortalar ve prizler 16a legrand marka olarak kullanılmış. Kabloların kesiti 2.5mm. Fırın için yapılan prizden sonradan takılmış olan şofbene (demirdöküm hermatik 73W şofben) elektrik alınmış. Ankastre fırın 1000W, aspiratör 210W, buzdolabı 210kWh, ocak için elektrik zaten çakmak için, bulaşık makinesi 850watt, airfryer 1550W ve kettle falan derken bayağı bir watt harcanacak. Şimdi ben bir prize bu aletlerden kaç tane alet bağlayayım? Şofben için elektrik alınan priz, fırını koyacağımız yerde olduğu için ve şofbenle fırının aynı anda kullanılacağını düşünürsek o prize fırını taksam sorun olur mu? Bulaşık makinesi ve aspiratör için ayrı priz çekmeme gerek var mı? Priz çekersem bir buattan kaç tane priz çekebilirim? Son düzenleyen: Moderatör: 4 Kasım 2023

Sorununuza şu şekilde açıklama getireyim. Benzer bir durum yeni ev olmasına rağmen benim evimde de var idi. Mutfak tezgahı üzerinde 2 adet priz bulunuyor. 1 tanesine 5V'luk klasik telefon adaptör vasıtası ile tezgah üstü LED aydınlatma için kullandım. Zamanında AE'den düğmeli 2mlik buz beyazı renkte ve üzeri silikon kaplı aydınlatma ile mutfak tezgahıma güneş doğmuş oldu. Ona çoklayıcı kullanmadım. Yeri zaten çok sıkışık olduğu için. Diğer kısımdaki prize 1 adet gömme 3'lü taktım. Buna'da ocağın çakmak ateşleyicisini, mikro dalga ve Ketel'ı taktım. Yani 3 cihaz da aynı anda çalışmıyor. Evlere çekilen ve adına bakır kablo dense bile içindeki bakır oranı şüpheli kablolar var. Maliyeti düşürmek için maalesef. Dolayısı ile yüksek enerji isteyen cihazları aynı anda çalıştırmadığınız sürece 3-5'li model çoğaltıcı takmanızda sorun yok. Tekrar ediyorum; yüksek enerji isteyen elektrikli cihazları aynı anda çalıştırmadığınız sürece. Lisede en iyi tesisat projelerini ben yapardım. Çektiğiniz hattın adına linye denir. Her linye için 3 nadiren 4 priz hesaplanır ama aynı anda çalışma durumları düşünülmez. Maalesef şu anki birçok evde 2-3 adet sigorta bulunur. 2 sigorta var ise 1 tanesi prizleri diğeri de lambaları destekliyordur. Buna göre evdeki durumunuz hesaplayın. Buat'dan kablo alıp başka noktaya çekmenizde teorik olarak sorun yok. Ama kullanılan kablo kalitesi ve aynı anda çalışma ihtimali olan enerji sömüren elektrikli cihazları hesaplamanız gerek. Piyasada gördüğünüz 20'li çoğaltıcılar bile anlık enerji çekecek şekilde tasarlanmazlar. Aksi halde aşırı ısınmadan dolayı içindeki tel ve koruma plastikleri erir. Öncelik Ev'deki sigortaların kapasitesi ve iç tesisatda kullanılan linye sayısı önemli. Kablolar kesinlikle demir oranı yüksek modeldir ondan kesin eminim. Bahsettiğiniz +1k cihazların aynı Linye'den çalışıyor olması büyük risk. Bu konuda en doğru kararı bir elektrikçiden destek almanız. Kendinizin elektrik bilgisinin teorikden ileri olmadığını düşünüyorum. Hem sigorta değişimi hem de kablo kalitesi ile linye sayısı ve bu linyelerin nereleri beslediğini ölçerek size daha net cevap verecektir. Kendiniz yapmayın demiyorum ama yapın hiç demem. Mutlaka bu konuda tecrübeli birinin gözle ve ölçü aleti ile ölçerek hattınızı kontrol etmesi en doğru cevap olacaktır. Not: Priz çoğaltıcı kullanacaksanız da kaliteli ve buton ile priz i kapatabilen model kullanmanız, mümkün ise de akım korumalı modelleri tercih etmenizi öneriyorum. Topraklama kablo girişi olan modeller tercih sebebidir. Kullanmadığınız veya uzun süre evde olmayacağınız zamanlarda prizi veya sigortaları kapatmayı unutmayın. Biliyorum birim maliyet yükseliyor ama canınızdan kıymetli değil.

Yorumlarınız için teşekkür ederim. Evet bina 20 yıllık. Kaçak akım rölesi mevcut. Her oda için 1 adet 16A C tipi sigorta + 3x2.5mm hat kullanılmış durumda. Prizlerin yerini değiştirmem gerekiyordu çünkü ev 3+1 olmasına rağmen biçimsiz odaları var. Bende NHXMH kablo ve Wago klemens kullanarak prizlerin yerini değiştirdim. Benim isteğim güvenli bir şekilde, hanım akşam eve gelince her cihazın tuşuna basıp bunları aynı anda çalıştırabilmesi. Baktığımda tek sigorta ile bu işin olmayacağı yönünde. Yeni linye çekip, Fırın, Bulaşık Makinesi ve Şofbene bağlamayı düşünüyorum. Mevcut linye hattına da Airfryer, Tost Makinesi, Buzdolabı gibi aletleri takmasının yeterli geleceğini düşündüm. Banyoya çamaşır ve kurutmayı takacağım fakat onu da aynı anda çalıştırmama koşuluyla kullanacağım artık. Toplam değerleri 20A çünkü. Sigorta zaten 16A. Prizleri ve Anahtarları Viko marka alayım diyorum fakat daha kaliteli marka öneriniz varsa ve şöyle yap böyle yap derseniz önerilere açığım.

Viko gayet kaliteli ve yeterlidir.