Yorumlarınız için teşekkür ederim öncelikle. Tam şuanda en dış panodaki aynı röle tekrar attı. Ben de çıkıp terkar anahtarı açmadan önce evin içindeki prizlerde sorun var mı kontrol etmek için sonradan tek tek açmayı düşünerek bütün şartelleri kapadım ve panoya gittim, bir iki defa açmaya çalıştım, tutmadı. Ben de bodrum kata indim oradaki panoya baktım ve yine benim dairenin rölesi evdeki tüm şarteller kapalı olmasına rağmen oradan atmış. Bodrumdaki röleyi açtım tam o esnada da komşulardan biri dış panodaki röleyi açmış, binaya elektrik geldi. Sonra dairedeki şartelleri tek tek açtım ve bir şey olmadı. Sanırım dairedeki şartelleri kapatmama rağmen dışarıdaki röleyi açmaya çalıştığımda bodrum kattaki panodan benim rölenin atması daire içinde değil de daireden bodrum katına giden tesisattaki bir sıkıntının göstergesi. Yorumlarınızı bekliyorum.

Kaçak akım rölesi, cihazları ve canlıları korumak için giren çıkan akım değeri farklı olduğunda devreyi açar. O yüzden eşyalarınız zarar görmez. Bir uzmanla konuyu yerinde değerlendirmelisiniz. Bu arada elektrik tesisatınıza gereken özen gösterilmemiş. Sadece zaman ve para düşünülerek baştan savma yapılmış.

Merhaba. Bu konuda epeyce deneyimim oldu, bu nedenle de geçen yıl ayrı ayrı maddeler halinde bunu listeleyerek sıralamıştım forumda. Kaçak akım rölelerinin çok fazla atma nedeni bulunur. Ama elektrikle direk olarak uğraşılmadığında gelişigüzel atmaların olmasında; evin topraklı/topraksız prizlerine sürekli bağlı bulunan tüm ev eşyaları ilk akla geleni olmalıdır. Bunlardan birisi dijital göstergesiyle, elektronik çakmaklığıyla topraklı prizlerde sürekli bağlı kalan set üstü gazlı fırınlardır. Bu fırın nedeniyle oluşan KAR' si atmasını evdeki bir elektrikçiyle birlikte tespit edip ortaya çıkarmıştık. Prize takılı bulunan cihaz veya makinelerin topraklı prizlere takılan yerlerinde bir gevşeklik olduğu, bu gevşeklik nedeniyle kaçak akım rölesinin terazi dengesinin bu nedenle bozulduğu ve ara sıra oluşan bu atmaların bu nedenle gerçekleştiği komşum olan elektrikçiyle birlikte tespit edilmişti. Sizin de atma nedeni olarak ilk önceliğiniz; standby'da evde prizlerde devamlı bağlı kalan elektrikli ev cihazlarıdır. Örneğin masaüstü PC'ler kapandıktan sonra topraklı prizlerinden çekilmezse çok küçük sızıntı akımlarını çekerler, toprak hattını da kullandıkları için bu risk her zaman bulunur. Evde standby' da kalıp hiç kullanılmasalar bile prizde sürekli bağlı kalan tüm elektronikli ev cihazları ve makineleri set üstü fırın örneğindeki gibi ilk araştırılmaya başlanacak olanlarının başında olmalıdır. Çok dikkatli bir takiple KAR' lerinin atma nedenlerini bulmak mümkündür. Soket girişindeki olası kıvılcımlarda sızıntı akımları geçerken masaüstü PC'lerin PSU elektrik girişlerinde oluşan bu olumsuzluklar KAR'lerinin iç terazi dengesini bozarak KAR'sini attırabilir, uzatmalı topraklı prizlerin bağlantılarında istenmeyen küçük kıvılcımlı elektrik iletimleri şeklinde iletim aksaklığı olursa yine iç terazi dengesi bozulan KAR'leri düşer. Çalıştırılma esnasında KAR'sinde olan/olacak olası KAR atmalarını ise ele almadım. Asansör, vb. o anda atmaya iç gövde kaçaklarıyla direk neden olabilecek elektrikli ve elektronik kartlı cihaz veya makineleri gibi. Kolay gelsin.

Herkese merhaba, Yaklaşık 3 ay önce yeni evime taşındım. Bina sıfır, zaten ilk yerleşen benim binaya. Evdeki bütün eşyaları da sıfır aldım. İskan henüz çıkmadı bu nedenle sokakta küçük bir pano var oradaki sanayi elektriği bodrumdaki büyük panoya çekilmiş oradan elektrik dağıtılıyor. Evdeki bütün eşyaları da sıfır aldım. Sorun şu ki ilk başlarda sadece sokaktaki panoda bulunan kaçak akım rölesi arada bir atıyordu çıkıp kaldırıyordum anahtarını ve bir hafta bilemedin 3-4 gün sıkıntı yaşamıyordum. Sonralarda asansörü de beslemeye başlamalarıyla birlikte bu atma sıklığı iyice çoğaldı ama yine de belirli bir düzenle atmıyor. Bazen 2-3 gün bazen bir saatte 2-3 defa olmak kaydıyla kaçak akım rölesi atıyor. İlk başlarda sadece dışarıdaki anahtarı kaldırınca elektrik geliyordu ama son 2-3 haftadır en dışarıdaki anahtarı kaldırdığımda bodrum katındaki büyük panoda benim dairenin kaçak akım rölesi atıyor. Ben de şüphelendim ve binanın elektrikçisiyle görüştüm, sorunun beyaz eşyalarımdan olabileceği evdeki tüm prizleri çıkarıp tek tek takıp şartelleri de aynı şekilde kontrol edip sorunu bulabileceğimizi söylediler. Birçok kez bu yöntemi denedim ve bir sonuç alamadım denediğim esnada asla kaçak akım rölesi atmıyor. Belirli bir düzene bir koşula bağlı olmadan atıyor demek istediğim. Ama dairemde bulunan kaçak akım rölesi asla atmıyor. Her zaman ilk önce en dışarıdaki küçük pano atıyor ilk önce sonra zorlarsam işte benim dairenin bodrumdaki rölesi de atıyor aç kapa yapıp düzeltiyorum. Artık eşyalara zarar gelmesinden korkuyorum. Üst kattaki dairelerden biriyle konuşurken kendisinin de elektrikle ilgili bilgiye sahip olduğunu ve dışarıdaki rölenin amper değeri yeterli gelmemesinden olabileceğini söyledi. Sizce sorun ne olabilir? Söz konusu tüm şalter ve rölelerin görselleri: Sokaktaki pano: İlk önce atan dışarıdaki röle: Bodrum katındaki pano: Dışarıdaki röle tutmadığı zaman atan bodrum katındaki benim dairemin rölesi: Son düzenleyen: Moderatör: 22 Haziran 2023