Son olarak toprak hattımız sağlam ise, sigorta kapalıyken gelen elektrik statik elektrik yüzünden oluyor ise sayaçtan sonra kapının yanında olan ara şalterin herhangi kaçakta koruma sağlama ihtimali var mı? Bu kaçak özellikle banyo için olacak. Hazır kontrol etmişken tüm prizlere baktım mutfakta prizde toprak hattı yok sadece faz ve nötr var, bunlar prize bağlı prizin toprak demiri gibi bir şey var fiş geçtiğinde tutunması için orada ve prizi toplarken prizin içinde tek vida sıkıyoruz onda kontrol kalemi elektrik gösteriyor. Elimle dokunduğumda en ufak bir çarpılma yaşamadım onunda statik elektrik olduğu düşüncesindeyim.

@Yeni Teknik Sembol Kaçak akım rölesinin resimde olan çıkışlı tipinden alıp sadece kapıya yakın olan sigortanın yanına sadece banyoyu kesen sigortaya bağlasak uygun olur mu? Veya böyle mi bağlanıyor?

Merhaba. 1- Statik elektrik kaçak akım rölesini attıramıyor, çünkü elektrik olarak herhangi bir güç değeri yoktur. 2- Kapınıza yakın ara otomatın değil sadece kaçak akım rölesinin gerçek kaçak akımlarda hayati olan korumayı atarak sağlaması bu açıdan en garantilisidir. Normal otomatlar sadece kısa devrelerde, kaçak akım röleleri ise toprağa olan (30- 300 mA'lik) kaçaklarda ve tüm kısa devrelerde, prizden fişe irtibat sıkıntılarında olan küçük kıvılcım geçişleri, küçük arklarda, suya olan tüm akım kaçaklarında, vb. faz ve nötr'den geçen akımın eşitliği bu rölenin iç terazisine göre bozulduğu için normal otomatlarla birlikte atıyor. 3-Toprak demiri üzerinde bulunan tüm bu ev prizleriniz topraklı prizler, olmayanları, sadece faz nötr delikli olanları ise topraksız prizlerdir. 4- Evet, ayni sizin düşündüğünüz gibi, prizin kendi iç vida montajında el temasında bu elektrik türü kontrol kalemiyle yanmayacak şekliyle hemen kayboluyorsa statik elektriktir, kontrol kalemiyle yansa bile bir kaçak akım rölesini attırmada veya kişisel olarak çarpılmalarda hiç bir rolü bulunmuyor. Ama PSU, PC kasasında yok edilip gereğince topraklanmazsa PC parçalarına büyük zararlar veriyor, onları bozabiliyor. Yani en büyük riski masaüstü PC'lerin kasasında topraklanmadan bu kasalarda canlı kalmasıyla oluyor. Kolay gelsin.

Merhaba. Resimde yer alanı özellikle tavsiye edilen markalardan birisi değildir, anahtar, priz, uzatmalı prizi, akım korumalı priz, vb markası olarak tercih edilip seçilebilr. Kaçak akım rölesinde en iyi markalar schneider, siemens, legrand gibi dev olan markalardır, mutlaka bu markaların orijinallerini tercih edin. Çünkü uzun yıllar boyunca kullanacağınız için kaliteli ancak daha pahalı olabilenlerini özellikle seçerek tercih edin. Topraklamanız çok düzgün değilse, sağlıklı bir topraklama yoksa önce bunu elektrikçilerle kuvvetlendirip kaçaak akım rölesini ondan sonra satın alıp takmalısınız. Kolay gelsin.

Merhaba. Genel korumayı tüm odalardaki topraklı prizlerle sağlayabilmesi için tüm bağlı olan ara sigortalardan hemen önce ve ilk başta, elektrik sayacı çıkışından hemen sonra gelen hatta, faz ve nötr'e eğer ilk girişte yani ara sigortalar ile daireye gelen ilk elektrikteki faz ve nötr uçlarına seri olarak (kaçak akım rölesine faz girip faz çıkacak, nötr girip nötr çıkacak şekliyle, ondan çıkan faz ucu ise, ara sigortalardaki faz giriş uçlarına tek tek bağlanıp evdeki priz, aydınlatma, vb. yerlere dağılacak, nötr ara sigortalardan bypass geçecek şekliyle) bağlanıyor. Apartman girişindeki 300 mA'lik daire içindeki 30 mA'lik (resimdeki röle 30 mA'liktir, büyüteçle bakınca şu anda görebildim, kendi PC ekranımdan) olarak seçilmiş olmalıdır, ancak apartman girişine 30 mA'liği daireye ise 300 mA'liği ters olarak takılırsa, ilk seçicilik olarak en düşük mA'lik olanı atacağı için apartman girişindeki panodan attığında oraya kadar inerek onu kaldırmak gerekiyor. Kaçak akım rölesinin üzerinden evdeki tüm yükleri geçirip taşıyacağı nominal akım değeri olarak 50-75-100 A'lik olanı tercihen seçilebilir, burada en önemli olanı daire için mutlaka 30 mA'lik bu kaçak akım değerine duyarlı olanının seçilmesidir. Kolay gelsin.

@Yeni Teknik Sembol Ev oldukça eski 40 yaşında prizde toprak hattı var. Az önce sayacın yanında bulunan ana sigortadan sonra bir de kapının yanında 3 tane daha sigorta var. Sigortanın birini kapattığımda banyo ile salonu kapatıyor burada sorun yok ancak prizlere elektrik gidiyor gibi, prize bir şey taktığımda çalıştırmıyor ama kontrol kaleminin ışığı her iki deliktede yanıyor Bu evin toprak hattının çalıştığını nasıl kontrol edebilirim. Veya şu an sayaç ile şofben arasında sigorta var şohben çalışırken olduda su kaçırdı bu şalter atar bizi korur mu? Bunu test edebilirmiyim? Şofben mekanik olanlardan dijital değil.

Ariston marka 50-60 litrelik manuel bir şofben var. Bu şofben uzatma ile prize bağlı çalışıyor. Şofben su vs. kaçırsa banyoda olan için tehlikeli hale geliyor. Buna sigorta takacağım güç 1500W yazıyor. 6.81 amper yapıyor. 8 amper sigorta alacağım ama B tipi C tipi vs yazıyor. Benim bildiğim sigorta atar ben açmadıkça kendisi asla açılmaz. Ama bu sınıflı olanlar devreyi kestikleri zaman belirli süre sonunda tekrar açıyormuş.

2 sorum olacak. Hocam peki ben sadece kaçak akım rölesi alsam ve bunu sayacın oraya taksam yani hiç şofbene şigorta takmayacağım direk prize fişli olarak bağlayacağım böyle yapsam olur mu? 10 amper C sınıfı sigorta aldığımda bağlantısını yaparken şofben tarafından gelen kabloda zaten kendi toprak kablosu var yani tek kablo ama içerisinde kırmızı, mavi ve sarı yeşil karışık olan diye biliyorum. Sigortadan faz kablosu geçecek, diğer nötr ve toprak yanından bağlı olarak. Bu şalter diyelim şofben alttan su kaçırdı şofbenlerinde elekronik sistemi hemen altında oluyor duş esnasında direk şalter atar mı? Yoksa elektrik çarpma tehlikesi hala var mı? Kesin kaçak akım rölesi takılması gerekir mi? @Yeni Teknik Sembol

Merhaba. 1-Buattan ayrı bir kablo ile şohbene hat çekmeyip prizden topraklı fişle bu şohben akımını alırsanız söylediğiniz şekilde otomatsız olarak bu işlem olur, ama buattan kabloyla çektiğinizde şohbenden önce mutlaka otomat konulması gerekiyor. Ayni kural klimalar için de bu şekilde uygulanıyor, yani buattan kabloyla alındığında kliamadan önce otomat sigorta mutlaka konulması gerekiyor, ama prizden fişle alındığında panodaki priz sigortası onun yerini alıp ayrı bir sigorta bu klimadan önce hiç konulmuyor.. 2-Şohbenin 3 adet kablosu olup, birisi metal gövdeye bağlıysa, bu kablonun ucunda prizden akım alcak olan bir topraklı fişi yoksa onu ilave edersiniz, ayrı bir toprak hattına gerek yoktur. Toprak bağlantısı şohben üzerinden olduğundan topraklı prizden topraklı fişle toprak hattı alınarak şohben gövdesine sağlıklı olarak iletilmiş olacaktır. Sigortadan faz kablosu geçecektir, bu doğrudur, nötr ve sarı-yeşil kablosu direk uğramadan geçecektir, Şohbenin içindeki elektronik kart sistemine herhangi bir su kaçağı olduğunda veya suya bir elektrik kaçağı olduğunda, otomat sigorta değil, panoya koyduğunuz kaçak akım rölesi atacak ve sizi kaçak akımdan mutlaka koruyacaktır. Ancak bu korumayı yapabilmesi için evinizin toprak hattı çok sağlıklı olmalıdır, çok zayıf olursa 30 mA'lik kaçakları toprağa tam geçemeyip kaçak rölesimnin atamama riski de oluşabilir. Kaçak akım rölesinin sizi kaçaklardan koruyabilmesi için, binada sağlıklı çekilmiş bir toprak hattına sahipseniz mutlaka bu röleyi takmalısınız, ancak bu röle panoda bulunduğunda çamaşır makinesi, bulaşık makineis, elektrikl şohben, vb. suyla çalışan ev makine ve cihazları "kaçak akım rölesi+ sağlıklı toprak hattı"<yla mutlak bir korumayı size sağlayabilir. Kaçak akımlar şohben gövdesine veya suya geçerek oluştuğunda kaçak akım rölesi, şohben içinde istenmeyen iç kısa devreler oluştuğunda ise kaçak akım rölesiyle normal otomat sigorta genellikle. birlikte atacaklardır. Kolay gelsin.

Merhaba. B > C > D sınıfı olan otomatlar, bu harf sıralamasına göre hızlı, yavaş ve en yavaş çalıştıkları devrelerdeki kısa devrelerde güvenli açmayı yaparlar, otomatların devreyi kestikten sonra insanlarca düşen ucu elle tekrar yukarı kaldırılmadan devreyi tekrar çalıştırmaları mümkün değildir, bu duyduğunuz şehir efsanesidir. Aydınlatma devrelerinde B sınıfı, ev prizleri, evdeki indüktif ve elektrik motoru içeren elektrikli ev eşyaları için C sınıfı, sanayi tipi daha büyük elektrik motorlarında D sınıfı genellikle tercih ediliyor, bu sınıf elektrik motoruyla çalışanların ilk demaraj akımıyla hemen açmaması, indüktif yüklerdeki kısa devrelerde daha gecikmeli olan bir açmayı yapmaları içindir. Şohben ev tipi bir cihaz olacağı, direk priz veya ev buatından besleneceğinden ve ev prizlerinde genellikle C sınıfı otomatlar tercih edildiğinden C sınıfı ve 10 amper olarak bu otomatı seçebilirsiniz, C10'u seçmeniz daha uygunu olur. Amper değerini ucu ucuna değil toleranslı seçebilmek her zaman daha uygunu olur. Örneğin evdeki 1100 watt anma değerli klima için hesap yapıp 5 amper değerini yaklaşık olarak bulsaydınız harici bir klima otomatını C5 değil C10 olarak seçmek durumundaydınız. Şohben omik, klimalar ise elektrik motorlarıyla indüktif yükü ağırlıklı olacağından bu nedenle 2 kat daha fazla amper değerlisi daha uygunu olacaktı, elektrikli bir şohben iç rezistansıyla omik bir yük olduğundan 2 kat fazla değil az üstü (8 amperin biraz fazlası) bu seçimde geçerlidir. Suyla temaslı bir ev cihazı çalıştıracağınız için kaçak akım rölesinin elektrikli şohben gövdesine veya suya olan olası kaçaklarını düşünerek, mutlaka topraklı priz-topraklı fişle (uzatmalarda en az 3 1.5 mm iç kablolu PVC kablo) kullanarak topraklı fişten gelen toprak kablosu mutlaka şohbenin metal gövdesine bağlanmış olmalıdır. Kaçak akımlarda 30 mA'lik kaçak akım rölesinin nötr ve faz tarafından toprağa akan akım kaçaklarını (30 mA'lik kaçak akım rölesiyle) algılayarak anında açabilmesi için bu bağlantıyla insan hayatı için olmazsa olmaz bir korunma önlemi böylece sağlanmış olacaktır. Kolay gelsin.

@Yeni Teknik Sembol Sayaçtan sonra 30 mA olanı almayı düşünüyorum önceliğim ıslak mekanlarda olacak kaçakları korumak. Saat ile daire kapısı 3-5 metre uzaklıkta. Uygun fiyatlı önerebileceğiniz bir röle var mı? Resimde olanı mı almalıyım? Topraklama düzgün olmasa bile bu röle görevini yapar mı?

Merhaba. Son sorunuzdan cevaplayarak başlayayım. Kurulu toprak hattınız halen sağlıklı ise geçen yılların önemi yoktur. Evet, topraklı prizlerdeki ölçümle toprak hattınızın çok sağlıklı olup olmadığı, bir avometreyle AC kademesinde yapılan şu ölçümlerle kolayca test edilebilir; 1- Faz ve nötr arası AC voltaj ölçüm değeri: 220-230 volt 2- Faz ve toprak arası AC voltaj ölçüm değeri: 220-230 volt olmalı, daha düşük değerlerde ölçümde, bu değer 220'den ne kadar gerideyse toprak hattı o kadar zayıftır ve mutlaka yetkili elektrikçilerle kuvvetlendirilmesi gerekir. 3- Nötr ve toprak arası AC voltaj ölçüm değeri: 1-3 volt arası kabul edilebilir AC voltajı kadar olmalıdır. 8, 10 volt arasında AC voltajları ölçüldüğünde nötr barası gevşek olup yetkili elektrikçilerle mutlaka sıkılmalıdır. Ana sigortanın yanındaki tali sigortalarında, odalardaki prize ait otomatın kapatılmasıyla prizlerde iki delikte kontrol kalemi ışığının yanması, otomatın faz yerine yanlışlıkla nötr kablosuna bağlanması ve onun hattını kesmesi, fazı kesmediği için hat ucundaki topraklı prize faz ve otomattan ucu kesilen nötr hattı kablosuyla birlikte gidebilmesiyle bu olay olabilir. Faz kablosu otomatla kesilmediğinde yan yana kablolarda oluşan elektromağnetik indüksiyonla oluşan elektrik yüzünden nötr ucunda da kontrol kalemi yanar, faz ucunda zaten normalde yandığından ikisinde de sigorta kesildiği halde elektrik varmış gibi ölçerek görmüş olursunuz oysa birindeki statik elektriktir, sizi yanıltmasın, çünkü hattan faz yerine nötr ucu o anda kesilmiştir, bu uç gelmiyordur, anacak faz ucuyla nötr kablosu tesisat içinde yan yana geldiği için nötr kablosunda da ekstra statik elektrik yükleniyordur, kuvvetle muhtemel. Faz ucundan otomat kesme yapacak şekliyle bağlanıldığında bu durumu düzelir. Nötr ucunda kontrol kalemi yanmamış olur. Ayni durum, avizeleri anahtara bağlarken faz yerine nötr ucundan anahtarla kesmeler yapıldığında, bu anahtar kapalı olduğu halde avize başındaki kabloların her ikisinde de kontrol kalemiyle ayni yanma görülülecektir, bir tanesi kesilmeyen faz ucu diğeri ise anahtarla yanlış kesilen nötr ucunun boşta kalan nötr kablosunun fazla birlikte giderken yan yana giden bu kablolarda oluşan elektromağnetik indüksiyonla yine statik elektrik yüklenmesidir, nötr ucu faz kablosu yerine hatalı olarak anahtarla kesilmiş iken yine ayni durum kontrol kalemiyle ölçülecektir, otomatatki gibi nötr ile kesilen başka anahtar örneğindeki gibi, nötr ucunun faz yerine otomata yanlış bağlanıp keslmesi olayı bunun bir benzeridir.