Evimizde toprak hattı var mı yok mu nasıl anlayabiliriz.

Topraklama ile akım korumalı prizin amaçları farklı ki zaten akım korumalı prizin pek bir işe yaradığı yok kalitelisi olsa bile. Çünkü kimsenin evine durduk yere çok yüksek akım girmiyor, sigorta atıyor zaten.

Yüksek akım geldiği zaman içinde yer alan sigorta atıyor. İş görebilir. Ancak garanti vermek pek mümkün değil.

Akım korumalı priz kullanarak ve eğer bütçeniz varsa UPS alarak koruyabilirsiniz.

Akım korumalı priz diye satılan ürünler, akım korumalı değil voltaj korumalıdır. Konuya gelecek olursak en garantili olanı, işinde iyi bir elektrikçiye, toprak hattı çektirmek olacaktır.

Çok güzel açıklamışsın eline ağzına sağlık

Topraklama yaptırabilirsiniz binaya. Veya kesintisiz güç kaynağı kullanabilirsiniz.

Kaliteli akım korumalı prizler işe yarar emin olun.

Sorunum bu. Önceki sistemimde maalesef ki PSU ve HDD yanmıştı. Şimdiki sistemde de böyle bir sorun olsun istemiyorum. Yapabileceğim bir şey var mı? Son düzenleyen: Moderatör: 12 Mart 2023

Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak. Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız. Üçüncü taraf çerezlerini kabul et Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak. Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız. Üçüncü taraf çerezlerini kabul et

En basitinden tn-c yönetmeliğini uygulayın. Toprak ile nötr ucunu birleştirin.

İkisi de pahalı seçenekler, malesef yapamam. Akım korumalı priz ucuz da olsa işimi görür mü sizce? İnsanlar bir faydası yok diyor. Doğru mu?

Merhaba. Avometrelerin AC skalasında iken topraklı prizlerdeki toprak metal çubuğu ile topraklı prizin deliklerinde prob uçlarıyla bu esnada yapılacak voltaj ölçümlerinden toprak hattının var olduğunu veya toprak hattının olmayıp bu hattın sonunda boşta olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Avometrenin 300-400 volt AC ölçüm kısmındayken prob ucuyla yapılan bu ölçümlerde; 1- Faz ucu ile toprak ucu arasında 220-230 volt AC, 2- Faz ucu ile nötr ucu arasında 220-230 volt AC, 3- Nötr ucu ile toprak hattı ucu prob teması arasında 1-3 volt AC ölçülmüşse sağlıklı toprak hattı bu meskende çekilidir, avometrenin AC kısmıyla kabaca yapılan ölçümlerle bunun varlığı anlaşılabilir. Yani o anda faz ve nötr ucundan ölçülen şebeke voltajı o anda tam olarak kaç volt AC ölçülebilmiş ise (223 volt AC olsun) sağlıklı toprak hattı çekili olan binalarda faz- toprak uçları arasındaki AC ölçümünde de ayni voltajın (223 volt AC'yi) mutlaka okunabilmesi gerekir. Ayni voltaj yerine çok düşük AC voltajlarla AC voltajın hiç okunamamasında mevcut toprak hattının zayıflığı veya hiç çekili olmadığı anlaşılmalıdır. Kolay gelsin.