Kablo ile sadece güç aktarımı yapıp topraklamayı ayrı kablo ile yapabilir miyim? Kablo olarak normal bir kablo değil direkt solar kablosu almam lazım o zaman. 30A PWM kontrolcü 100 lira, 60A'sı 150 lira yani baştan 50 lira fazla verip sonradan 50 lira kurtarabilirim. Daha üstü ve ya tüm ev kısmına geçersem alırım MPPT çünkü çok pahalılar. On-grid inverter alırsam sonradan, elektrik olmadığında akü bağlantısı üzerinden çalışır değil mi? Panel olarak başlangıçta şunu, kontrolcü olarak bunu ve inverter olarak da bunu kullanmayı düşünüyorum. Aküde halen kararsızım.

Sürede amaç minimum kaç dakika dayandığı. Kablolama 50 metre civarı olacak tahminimce. Halen karar veremedim. Sorun çıkarmayacak olanların en ucuz seçeneği hangisi sizce? Aynı şekilde jel, deep cycle akülerde tam kesin modele karar veremedim. @Ercan OZAN hocamız da konuyu görmediyse bu bildirim ile bi' göz atıp yorumlarsa sevinirim.

Inverter parçasını çatıya koyup, dairenin içine direkt 220V girmesini mi öneriyorsunuz? Inventeri çatıya koyarsam kontrolcü nerede olacak? Akü olarak evet jel olacak ama tam marka-model seçimi yapamıyorum. Çok fazla seçenek var. Örneğin bu olabilir mi: Safir Akü 12v 60ah Jel ( 2019 Üretim ) - n11.com Kablo olarak solar özel değil, normal 4mm kullanırsam ne fark olur?

Merhaba. Solar sistemlere uygun jel aküyse bu jel akü de seçilebilir, ancak "solar sistemlere uygundur" notunu bu kendi linkinde göremedim. 50 mt. çok uzun bir mesafedir, bu mesafede voltaj kaybını en aza indirebilmek amaçlı bir kesit seçilirken karşınıza olağanüstü kesitte veya bununla çok doğru orantıda maliyetli kablo bedelleri (bir de ileride güç artırımı söz konusuysa bu da göz önüne alınıp ayni 12-24 volt DC elektrik sistemi düşünülüp daha kalın kesitleri ile düşünüldüğünde) çıkabilir, zaten bu yüzden de Ercan Hocam çatıda konuşlandıracağınız panel-kontrolcü-inverterden sonraki DC>AC çıkışı olan 220 volt AC'yi sadece bu 50 mt. lik kabloyla taşımanın, 12-24-36-48 volt DC'yi 50 metrede kayıpsız taşımaktan çok daha kolay olduğunu özelikle size belirtmek istemiştir. 4 mm sıradan akü-araç iç kablosu, elektrik iç tesisat kablosu bakır iç iletkeniyle, 4 mm solar kablolar içindeki bakır iç iletkeninin amper taşıma kapasitesi eşit olur, ancak solar sistem kabloları sadece solar sistemlere göre daha özel dış yalıtkanına sahip olur, tek farkları bu olur. Kolay gelsin.

Çoğu kişi kutu akü öneriyor, araba aküsü önermiyor. Jel ise çoğu kişi kullanıyor. Benim aklımda bu var. Ne tür akü seçmeliyim? @Yeni Teknik Sembol Biraz daha araştırdığımda araba akülerinin en kötü seçim olacağını öğrendim. Bu aküden birkaç tane alınıp kullanılabilir mi?

Merhaba. 1- Evet. 4 mm. lik kabloyla üst kattan alta doğru olan panel çıkış gücü iletimi, 1.5 mm veya 2.5 mm. lik kablo ile topraklama işlemleri yapılabilir. 2- Solar kabloları eğer bunlar direk açık havadan gidecekse evin iç ev sisteminden gitmeyecekse dış atmosferik etkiye karşı daha korunaklı olurlar, o nedenle bunları önermiştim. 3- PWM kontrolcüler solar voltaj az gelse de inverterler gibi kendi içinden bunu evirip uygun veya en verimli haliyle çevirip en uygun voltajla bu aküleri şarj ediyor, yani çok verimliler, sıradan olan kontrolcülere göre. Bu yüzden eğer satın alırsanız bunları tercih edin demek istemiştim. 4- On-grid inverter direk panel elektriğini bir kontrolcüden sonra bu elektriği arada akü olmadan çeviriyor. Fazla ve üretilen fazla elektriği uygun sistemle saati tersine işletip şebekeye satıyor. Bu sistemlerde akü kullanılmıyor. Bu yüzden çalışma voltajı akülü gibi sabit olmayıp belirli voltajlara uyumlu çalışabilmesi lazım. Akü bağlantısı üzerinden de çalışabileceğini tam olarak bilemiyorum, kendi datasheetlerinden, kendi ürün kataloglarından veya bunların açıklayıcı teknik özelliklerinden bunu araştırmak lazımdır. Bence normal inverterleri eğer akülü olan solar sistemi kullanacaksanız mutlaka tercih edin. 5- Başlangıç için seçimleriniz uygundur. Jel aküde en fazla kullanılan veya en tercih edilen markaları seçin. 12 volt aküyü belirli bir kapasitede tercih ettiniz ve satın aldınız. Bu sistemi ilerde watt, kW olarak daha çok büyütürken, paneller sayıca, güç olarak fazla arttıkça şarj akımı paralel kalan panel bağlantılarında çok artacağından, güç aktarımında çok kalın kablo kullanmak yerine volt/amper değişimi dengesiyle iyi dengelemek için 12'den 24 veya 48 volta doğru olan seri panel, seri/paralel panel, seri akü şeklinde olan bazı uygun geçişleri yaparsınız. Yani panel watt gücü ve sayısı gittikçe arttığında, aküleri de paralel değil seri bağlayarak daha sağlıklı elektrik depolamak her zaman mümkün olur. Kolay gelsin.

En başta elektrik kesintilerinde kullanacağım bir sistem yapmayı düşünüyorum, sonradan panel yükseltmesine açık olacak bir sistem. Güneş aküyü şarj edecek, akü de ben açtığım zaman inverter üzerinden bana 220V sağlayacak. Minimum bir saat olmak üzere 500W verebilmesi lazım akünün. Sonradan belki tamamiyle bilgisayarı panel üzerinden çalıştırmak istersem akü eklemesi ile süreyi/çıkışı yükseltebileyim.

Projeyi hayata geçirmeden önce iyice tasarlayıp geçirmek istiyorum o yüzden final kararlar almadan önce her şeyin her şeyini tartışıp karar vereceğim. Kabloyu dışardan dolaştırıp kablo maliyeti vermek yerine kullanabileceğimi unuttuğum soba borusu var. Soba borusundan 2 2.5 kablo ile geçirsem yeterlidir galiba. Böylelikle mesafe çok daha kısa olup ( 20m) çatıya inverteri koymama gerek kalmayacak. UPS'yi pako şaltere bağlamayı düşünüyorum. Bu olur mu? Eğer linkini attığım 220V'den 25A veriyor ise 1'e şehir elektriğini 2'ye güneş panelini bağlayacağım ki ikisi arasında sök tak yapmadan geçiş yapabileyim. Şehir elektriğini UPS veya invertere yanlışlıkla temas ettirme ihtimalim var mı?

Bilgilendirmeniz için teşekkürler. Piyasada milyon türlü akü var jeller arasında: 12V 9Ah, 7Ah, 60Ah ama bunların hangisi daha mantıklı? Çıkış gücü 220V çevirince 3-4A olsa yeterli.

Bunun aklınızdaki özel bir tasarım olduğunu tahmin edip az önce düşünmüştüm ben aslında. 500 watt'lık net gücü kullanma şekli eğer aydınlatma LCD TV veya masaüstü PC, laptop, tablet, vb. şekillerinde olursa modifiye sinüslü inverter/akü veya UPS (Tunçmatik LITE 1000 VA gibi) direk olarak bu işinize yarar, ama asenkron motorlu ayaklı fan, dalgıç pompa, vb. ürünlerde gerçek sinüs veren inverter veya UPS'leri kullanmak gerekecektir. Kendi tahminimce ilk olarak bir tahminle sıraladığım bu ürünler 1 saat boyunca elektrikle kesintisinde direk bu sisteminizden beslenmiş olacaklar. 850 VA ile 1000 VA LITE UPS net gücü sizin aradığınız bir güç, yani 450-600 watt arası net güç karşılığı olacak, aradığınız veya kuracağınız sistem bunu net sağlamalı. Bu detayları ilerleyen günlerde isterseniz tekrar beraberce ele alabiliriz.. Kolay gelsin. Yeniden ek yorumlama: Olası elektrik kesintilerinde solar sistemin hiç devrede olmadığı, sadece UPS'nin akü tadilatlı haliyle örneğin evde 650 VA'lık UPS'nin aküsünden akü kablolarını çıkarıp, 60 amper,12 volt sulu araç aküsüyle paralel bağlayarak nadiren olan bazı kesintilerde 2-3 saate kadar masaüstü PC'ye veya tüplü 55 ekran 85 watt.'lık TV'ye evde 3-5 saat kadar UPS'yi 120 mm.'lik 2 adet harici kasa fanlarıyla devamlı soğutarak destek almıştım. yani elektrik kesintisinde ilk nada solar sistemle şarj hali hiç düşünülmediğinde, sadece akü amper-saat kapasitesini artırarak bu işlem yapılabilir. Solar sistem yoluyla, yani 500 watt.'lık gücü tadilatlı jel akülere UPS'yi fişle prize takmadan bu işlemi akü kutup başlarına solar sistem kabloları paralel bağlıyken de ayni anda yapmak mümkündür. En az 60 watt. lık bir güneş paneli, (max akımı panel çıkış akımı 3.7 amper) 10 ampere kadar solar şarj regülatörü, 15 amperlik şokti diyotla akülerde 500 watt. lık güç kesintiler için beklemede kalabilir. Ama müstakil evin çatısında veya izin alınan ortak apartmanın çatısında, hiç ayak basılmayan uygun bir yere panelin konuşlandırılıp solar bağlantı kablolarının buradan evdeki regülatör ve çıkışındaki jel akü kutup başına kadar emniyetle uzatılması, voltaj/güç kaybı olmaması için kablo kesitinin uygun seçilmesi gerekir. Ev içindeki solar tesisatta parafudr denilen yıldırım/yüksek pik gerilimlere karşı emniyet tedbirinin uzman elektrikçilerce pano girişinden ilavesi yapılarak bunun mutlaka alınması gereklidir. Kolay gelsin. 12 voltluk olan bir solar sistemde, kış için asgari güneş ışığı da düşünülerek günde 8-10 saattlik güneşlenmeyle 60 -80 watt panelle 40 amper-saat 12 volt akü yeterli gelmiyor, en az 12 volt, 50 amper jel veya sulu akü kullanılması gerekiyor.

En başta sadece yedek aküyü güneşten doldurma, sonradan bilgisayar ve belki tüm kat elektriği olabilir. 3. katta oturuyorum, bina 4 katlı ve çatımız demir. Bu projeyi gerçekleştirirken UPS'ye modifikasyon yapmayı düşünmüyorum çünkü sistemdeki herhangi bir arızanın bilgisayara hasar vermesini engelleyecek parça o.

Kablolama olarak solar özel 4mm kablolar biraz tuzlu gibi geldi. Alternatif hangilerini kullanabilirim? 6mm vs. daha kalın kablolar kullanmam iyi olur değil mi? MPPT işi biraz daha üst seviye, şimdilik PWM kullanmak işimi görür bence. Sistem %100 güçte, tüm bileşenler stres testinde iken yani 500 civarı watt harcarken 8 dakika dayanıyor 2x7 Ah akü. 60Ah 40 dakika civarı dayanması gerek düz hesap.

Merhaba. 1- Alternatif olarak araç içi DC kablolamada kullanılan 6 mm. veya daha kalınlarını kabloları bu amaçlarda kullanmanız daha uygunu olur. Tek damarlı ev tesisatları içinde kullanılan bu tekli kablolar ile priz uzatmada kullanılan 2'li, 3'lü PVC'li kablolar bu amaçla kullanımdan çok uzaktır, yani hiç uygun değildir. Araç içi kablo tesisatında kullanılan kalın kesitli ve üzeri PVC yalıtkanlı ve tekli kablolar, açık havaya da çok dayanımlı olduğundan solar kablolarla hemen hemen ayni dayanımlara sahip olurlar. En uygun kesitlerle bunlar da seçilebilir. 2- Evet bu denetleyiciyi PWM olarak da seçip kullanabilirsiniz, ben en ideal olanından ilk önce bahsetmiştim. Bu da seçilebilir. 3- Ama bu 8 dakika içinde bu PC'nin stres testi dışındaki diğer normal durumlarda nasıl kullanıldığı, oyun/internet/yazı yazma, vb. ile doğrudan ilişkili bir durumdur, iyi bildiğiniz gibi. Stres tesitinde test ettiğiniz için en zorlayıcı oyunları oynamış gibi sayılırsınız, bu durumda da alınan bu destek süresi çok doğru olur. Örneğin normal kullanımlarda, oyun oynarken 8 dakika olan bir destek süresi, ayni PC'yle yazı yazarken veya yalnız müzik dinlerken/internete bağlıyken daha fazla olabilir. PC'deki güç harcanması o anda PC'nin nasıl kullanıldığıyle ilgili olarak bu zaman açısından oluımlu/olumsuz yönden + veya - yönde bazı değişimleri gösterebilir. Stres testi bunu doğru belirleyici bir test olmuştur. Kolay gelsin.

Merhaba. Bu linkini verdiğiniz inversör pako şalter tek fazda maximum 25 amperi, bu anma değerini veriyor, mevcut etiket değerine göre. Bu bağlantıyı aşağıdaki alıntı bir çizime göre yapacaksınız. JENERATÖR - ŞEBEKE BAĞLANTISI. Jeneratörden gelen faz ve nötr ucu yerine solar panel-akü-inverterden gelen 220 volt AC'yi, 2 nolu uçtan çizimde sayaçtan gelen kısma evdeki prizlerden gelen 220 volt AC'yi, ortak çıkış olan 0 noktasına da UPS'nin girişini kullanacaksınız. Böylece pako şalterdeki 0 noktasına göre 1 ve 2 değişimlerinde her iki hattan gelen bu faz ve nötr uçları bu geçişlerde birbirlerine hiç karışmamış olacaklardır. Eğer bunları birbirine karıştıracaksanız örneğin 1 ve 2 rakamları yerine pako şalter üzerine "ŞEBEKE" ve " İNVERTER" yazılarını ayrı, küçük kartonlara yazıp bu rakamların üzerine bunları yapıştırmanız bence daha güvenli olur. PC için gereken toprak hattını ise direk olarak bu masaüstü PC'den önceki akımı alacağı bir prizin, uzatmanın toprak iletkenine pako şalter iç bağlantılarından bağımsız olarak uygun bir kabloyla uzatıp getirmelisiniz. İnverterinizden çıkan 220 volt AC elektrik çıkışının her 2 ucu da monofaze jeneratör çıkışları gibi fazdır, yani nötr ucu hiç yoktur, ayni şekilde tüm UPS'lerin de 220 volt çıkışlarının her iki ucu topraklanmadığı için fazdır, linkte ŞEF'imizin de belirttiği gibidir. Ama elektrik kesintilerinde UPS'ler bu şekliyle de sağlıklı olarak PC'leri çalıştırabiliyor, çünkü evin toprak hattı - PSU girişi ve çıkışında ortak topraklı olduğundan ve bu nötr ucu olmadan girse bile bir ucu topraklanarak nötr ucu yine neticede oluşmuş olur, elektrik kesintilerinde tüm UPS'ler çalışırken. Evin toprak hattını invertörün çıkışlarından birine bağladığınızda invertörün bir ucu nötr diğer ucu faz olmuş olur. Pako şalterin bağlantısından hemen önce bu topraklamayla nötr ucu mutlaka oluşturulmak istenirse bu şekilde yapılabilir. ancak bu yapılmasa da olur, çünkü UPS çalışırken inverter çıkışı UPS içinden evin toprak hattıyla birebir irtibatlanarak nötr ucu zaten PC kasası içinde kendiliğinden oluşmuş olacaktır, elektrik kesintilerinde bu açıdan bir sıkıntı olamayacaktır. Kendi müstakil evinizdeki bu baca boşluğunu, eğer hiç kullanılmıyorsa içinden sıcak soba dumanları, vb. geçmiyorsa mevcut kablo metrajını azaltmak için kullanmayı düşünüyorsunuz sanırım. Bu baca hiç kullanılmayıp içinden sıcak dumanlar geçmiyorsa kullanılabilir veya bu evin diğer başka ve hiç kullanılmayan iç inşaat bölümleri varsa onlar da bu amaçlar için kullanılabilir, o bölmelerden de sıcak gaz, duman, is, vb. hiç geçmemesi, bu noktalardan geçen bu kablonun bu geçme şartlarında ezilip bozulmaması, çok kırılmaması vb. şartlarıyla bu tür uygulamalar yapılabilir. Kablo kesiti olarak eğer 12 volt solar DC elektrik sistemini seçtiyseniz 2 2.5 mm yerine 2 4 mm olanını imkanınız uygunsa bence tercih edin, böylece voltaj kaybı çok daha az olur. Çünkü bu kontrolcüden hemen önce girmesi gereken solar panel voltajı fazla düşmeden buna girebilmiş olur, zira 20 mt.' de panel volt çıkışı olan 17-19 volt DC akımın kablodan bu metrajları geçmesinde hatırı sayılır voltaj düşmeleri mutlaka olacaktır. Konrolcülerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için girmesi gereken en düşük DC voltajı zaten etiketlerinde yazılı olup belirlidir. Kolay gelsin. Ekleme: Bu güneş panelinin yıldırımlara karşı metal gövdesinin mutlaka topraklanması gerekir, inverterin çıkışındaki bir ucunun topraklanmadan pako şalterden geçip UPS'den ve masaüstü PC'nin PSU'sundan geçerek PC'ye girmesinde sakınca yoktur, çünkü topraklanmayan uçlar sadece toprağa göre 110 volttur, ama 2 ucu arasında her zaman 220 volt AC çıkışı şeklindedir. Toprak hattı UPS, PSU girişinden olduğu şarttaki olan bir çalışması, normal şebekedeki faz, nötr, toprak girişiyle olan çalışmasında olduğu gibidir, bundan farkı yoktur. Kolay gelsin.

Merhaba. Evet kesinlikle bu konudaki seçiminiz jel aküler şeklinde olmalıdır, çok doğru bir ön araştırmayı yapmışsınız. Araç starter aküleri araçlarda kullanılmaya uygun olup çok derin deşarja uygun değilken (Çünkü marş motoru çalışırken anlık ilk boşalmalarının ardından araçlar düzenli olarak çalışırken sürekli doluya yakın olarak bulunurlar) jel aküler ise solar sistemler, rüzgar türbini ve UPS'lerde sürekli kullanılımaya uygun olup derin deşarja daha uygundur. Araç akülerini solar sistemlerde enerji depolamada ve inverterlerde sürekli olarak yanlış bir seçimle kullananlar, bunların çok uzun ömürlü olamadığıyla ilgili şikayet mesajlarını özellikle bazı forumlarda belirterek yazıyorlar, bu konuda beklentilerinin çok altında kalan normal akü kullanım ömürleri hakkında çok fazla da şikayet var. Bu şikayetlerinin asıl nedeninin yanlış akü tipi seçimi olduğunun farkında bile değiller çoğu kere. Bu yüzden jel aküler olmazsa olmaz ilk bir tercihiniz olsun. Solar sistem elemanlarının çok uygun olan seçimi/birbirleriyle olan uyumu/güç artırılması tadilatları, vb. konusunda eğer sıkıntılarınız olursa yine buradan size seve seve yardımcı olmaya da çalışırım. Kolay gelsin. Örneğin bazı akü tiplerinin yapısal ve kullanım yeri farklılıkları; 1- Stasyonel kullanımlı sulu, kurşunlu aküler: Bu aküler sabit olan tesislerde enerji itiyacı olduğu veya sürekli gerektiği şartlarda kullanılmaya uygundur. derin deşarjsa dayanabilmeleri için plakaları araç akülerinden daha kalın yapılmıştır. Telekomünikasyon tesisleri veya elektrik santrallerinde enerjiye şebeke dışında ihtiyaç olduğunda veya sürekli kullanımlarda kullanılabilirler. Ancak çok ağır ve hantal yapıda olmları ancak bu tür yerlerde kullanımlarını sınırlandırmıştır. 2- Starter araç sulu, kurşunlu aküler: Bu aküler araçlarda ilk harekette ve hareketten sonra aracın üzerindeki şarj dinamosuyla birlikte araç elektrik sistemlerini sürekli kullanmaya daha uygundur. Ancak sürekli derin deşarjlı kullanıma ise, plakaları stasyoner olanlara kıyasla daha kalın olmadığından uygun değildir, çünkü bu şartta kullanma (araçla birlikte beklenilen 4-5 yıllık) ömürleri oldukça kısalabilir. 12 volt, 60 amper, 540 EN yazılı sulu, kurşunlu bir araç aküsü anlık olarak 540 amperi etiketteki 60 amper değerinin 9 katını marş motorunu anlık çevirirken verebilir. Ancak sürekli 540 amperin aküye zarar verilmeden alınması mümkün olmayıp anlık ve max. olarak bu aküden çekilebilecek amper değeridir. Bu max. anma değeri hiç bir zaman aşılmamalıdır. Ayrıca tüm araç aküleri plakalarından dökülen aktif döküntü elemanlarının, akü kutusunun alt kısmında, plakalar arasında kısa devreye neden olmadan tortu şeklinde biriktirmeye uygun yapılır. 3- Kuru kurşunlu aküleri: Mobil olarak özellikle küçük şarjlı araçlar, solar, rüzgar türbini sistemleri ve UPS'lerde kullanıma çok daha uygundur. kuru tipte olmasıyla sulu tipte ve kalın plakalara sahip stasyoner akülerle ayni avantaja sahip olabildikleri düşünülebilir. Ancak stasyonel kurşunlu, sulu akülere göre hafif ve daha az hacim kaplaması, derin deşarj avantajını da beraberinde taşıması nedeniyle stasyonel akülerin kullanım yerlerinin dışında ve onlara rakip olarak tercih edilemezler. Kolay gelsin.

https://www.yapitaskablo.com/dosya/blog/AKIM_TASIMA. pdf Hayır, Handsome Reis, ; sadece topraklama yapılması (zaten panellerin ve tüm solar sistemin genel topraklaması yapılmalı, bu şart, onun için 2.5 mm çok damarlı, yeşil-sarı NYY topraklama kablolarıyla bu topraklama işlemleri yapılabilir) demek istemedim, çatıda, terasta, tarlada, vb. açıkta çalışan tüm solar paneller yıldırım düşmesi riskine karşı parafudr denilen yıldırım-savar röleleriyle de ayrıca korunmak zorundadır, ben genel olarak bir de ondan bahsetmiştim. 4. katın demir çatısından 3. kata ininceye kadar solar panel kabloları için 4 mm' lik solar sistem kablosunu (4 mm'de 12 voltluk DC sistemde özellikle de tercih edin, bu kesit daha iyi olur. Solar sistemin hiç kullanılmadığı sadece elektrikle UPS'lerde orijinal kendi aküsünde şebekeyle depolama yapıldığında kapasite artırımını destek saatini artırmak amaçla bunu ayrıca ek bilgiyle belirtmek istedim. Müdaheleyle orijinal cihazı mutlaka içten değiştirin demek istemedim, kendi ev uygulamamdam örneği fikir amaçlı olarak size verdim. Sistemi ilerde güç olarak daha da artırmak amacı mutlaka taşınıyorsa, örneğin solar MPPT (dijital PWM regülatör, 12/24/48 volt uyumlu) 'nin amper kapasitesini daha yüksek 50-60 amperli olarak seçin, 10-20-30 amperli olarak seçmeyin derim. Çünkü o zaman geleceğe dönük daha esnek bir reg. seçimi sizin için olur. Yine jel akülerin amper-saat kapasitesi seçilirken de bunu göz önüne almak lazımdır. Tüm ev elektriğini güneşle sağlayabilmek 500 watt'la bu olamaz, zaten bunu çok iyi de biliyorsunuz, 500 watt sadece masaüstü PC'nin 500 watt, lık PSU'sunu tam gücüyle çalıştırabilir, inverterden veya bir UPS'den geçtikten sonra. Bu durumda en az 4-5 kW'lık günlük bir üretimin solar paneller yoluyla tüm ev elektriği için üretilmesi de şart olur, zaten o zaman inverterleri pure sinüslü seçmek zorundasınız, çünkü AC ile çalışan asenkron motorlu buzdolabı kompresör motoru, ayaklı vantilatör asenkron motoru, çamaşır makinesi su tahliye pompası motoru, bulaşık makinesi su boşaltma pompası motoru , vb. bunlar içinde olacak ve bunlar gerçek sinüs inverter dışında tam çalışmayıp vınlayıp kalır, modifiye sinüslü olan inverterler ile. Kolay gelsin.

Merhaba. Çok değişik olan markalar /amper-saat kapasitesinde olanları konusunda çok haklısınız. Bakın, güneş panelinizin/panellerinizin panel watt gücü/ güçleri, seçilecek olan akünün amper-saat seçiminde çok önemli, panel/reg. çıkışındaki max. akü şarj akımının bunun en az 10 kat fazlası olarak (akü amper-saat kapasite değerinin 1/10'unu panel/reg. çıkışındaki şarj akımı geçmeyecek şeklindeki olan bir kuralına göre) akünün amper-saat kapasitesi seçimleri bu şekliyle yapılıyor. Bu yüzden onu çok net belirtirseniz size seçilecek en düşük amper-saat 12 volt jel aküyü ancak o zaman çok net önerebilirim. Kolay gelsin.

Merhaba; Jel akünün avantajı aküyü tamamen bitirip tekrar kullanabilmeniz, normal akülerde ise voltaj 10,5 altına inerse genelde akü ölüyor maalesef. Eğer kablo uzunluğunu akü-regulatör-panel arasına değilde inverterdan kullanılacak yere doğru yani 220V enerjinin kablosunu uzatabilirseniz kaybınız azalmış olur.