Selamlar eğer gerçekten sorun gaz tüpü ve kontaktör ise gaz şarjı ile kontaktör değişimi için makul bir ücret fakat sizin cihazınızın sorunu anladığım kadarıyla ne klima gazıyla ne de kontaktör ile alakalı. Ben kendim klimacıyım ve gaz şarjını 12000 btu cihazlar için 200 civarında yapıyorum haliyle bu gazın bir maliyeti ve işçiliği olmak zorunda aslında fiyat normal ama sorun bunlarla alakalı değil muhtemelen gelen servis gaz şarjı bile yapmadı sadece saat bağlayıp gaz şarjı yapıyormuş gibi yaptı ne yazık ki piyasada bu tarz bizim "yamyam" diye hitap ettiğimiz klimacı çok fazla tanıdık bildik bir servise tavsiye ile göstermenizi tavsiye ederim hangi ilde yaşıyorsunuz bu arada?

Nereye şikayette bulunmalıyım?

Klima Kapasitör - GittiGidiyor bahsettiğiniz parçalar görsellerde gördüğünüze benzer değil mi

Şikayette bulun.

Aynen o parça. Üstelik benim klimadan çıkardığı parçayı da aldı. Sıkıntı şu şikayette bulunsam bile adamın bize geldiğini kanıtlayamam. Ne yapayım polisi çağırıp parmak izine mi baksın? Klimanın motoru çalışıyor. Yaklaşık yarım saat çalıştıktan sonra içeriyi soğutmadan fanı duruyor. Çalışıyor gibi gözüküyor ama iç ünitedeki fan çalışmıyor. Önceden çalışıyordu fakat soğutmuyordu. Anlamadığım olay şu neden yarım saat çalışıp sonra duruyor?

Hocam farklı sebeplerden duruyor olabilir birincisi ortam sensöründen kaynaklı olabilir. Cihazın içinde ortamın sıcaklığını ölçen bir ortam sensörü var, eğer sensör işlevini yitirdiyse yeterli soğutmayı yapmadan yeterli soğutmayı yaptım sanıp kendini kapatıyor olabilir, ikincisi iç fan motoru biraz çalıştıktan sonra termik sigorta açıyor olabilir bunun da nedeni iç fan kapasitörü olması gerekenden büyük olabilir veyahut onun da işlevini yitirmiş olma ihtimali var. Yani görmeden bakmadan ölçmeden kesin bir şey ben burdan söyleyemem. Servise verdiğiniz para çoktan gitti artık onu kurtarmanın bir yolu yok gibi ama çevreden tanıdıklarınızdan biraz araştırma yaparak servis çağırmanızı tavsiye edebilirim ancak burdan. Size yapabiliceğim tavsiye güzel bir servise baktırmadan cihazı kullanmamanız olucak çünkü daha büyük sorunlara yol açabilir cihazı kullanmanız bu da sizin için daha büyük masraflar açabilir. Dediğim gibi ne yazık ki piyasada işle hiç alakası olmayan ve klimanın k'sinden anlamayan adamlar klimacıyız diye gezip insanları bildiğiniz dolandırıyor. Mağdur olmamanın tek yolu tanıdık vasıtasıyla birilerini bulmak galiba. Geçmiş olsun Tarihe göre sırala Puana göre sırala hKimera Kilopat Sosyal Tayfı Katılım 9 Kasım 2019 Mesajlar 4.443 Makaleler 3 Çözümler 54 Yer Karasenir, Kozaklı Daha fazla Sistem Özellikleri R5 2600 & RTX2060 Cinsiyet Erkek Meslek Technopat Sosyal moderatörü 14 Temmuz 2020

Zaten 550'den 350'ye düşürünce direk adamı gönderseydin ayak üstü sevmeye çalışmış bildiğin.

Kendi odamdaki 12.000 Btu'luk klimam 30 dakika çalışmanın ardından soğutmayı bırakıyordu fakat fan durmuyordu. KliMacı çağırdık baktı ve gaz tüpü ile kontaktörünü değiştirdi. Benden 550 TL istedi ve fiyatın çok olduğunu söylediğimde 350 TL'ye düşürdü. 300 TL'sinin malzeme fiyatı 50 TL'sinin işçilik olduğunu söyledi. Açıkcası 10 yıllık klimadan bu kadar para alması bana hiç mantıklı gelmedi. İnternetten parçaların fiyatlarına baktığımda 70 TL civarında olduğunu gördüm ve kan beynime sıçradı. Şu anda da aşırı sinirliyim. Lütfen işi bilen birisi bu fiyatın izahını yapabilir mi? Ayrıca 350 TL fahiş fiyat ise ne yapabileceğimi birisi söyleyebilir mi? Adama taktığı parçaları sökmesini istedim fakat adam parçaları taktığı için artık parçaların ikinci el olduğunu ve geri alamayacağını söyledi. Halbuki bize taktığı parçalar ikinci eldi, hiçbir paketi yoktu. Bir de değiştirdiği parçalar hiçbir işe yaramadığı gibi fanı da durdu. Artık hiçbir işe yaramıyor klima. Kendisi var iken çalıştı bir süre sonra yine durdu. Bu sefer hiç çalışmadı. Ben bu işten hiçbir şey anladım. Ne yapmam gerekiyor polisi mi aramalıyım? Son düzenleyen: Moderatör: 14 Temmuz 2020

Hocam farklı sebeplerden duruyor olabilir birincisi ortam sensöründen kaynaklı olabilir. Cihazın içinde ortamın sıcaklığını ölçen bir ortam sensörü var, eğer sensör işlevini yitirdiyse yeterli soğutmayı yapmadan yeterli soğutmayı yaptım sanıp kendini kapatıyor olabilir, ikincisi iç fan motoru biraz çalıştıktan sonra termik sigorta açıyor olabilir bunun da nedeni iç fan kapasitörü olması gerekenden büyük olabilir veyahut onun da işlevini yitirmiş olma ihtimali var. Yani görmeden bakmadan ölçmeden kesin bir şey ben burdan söyleyemem. Servise verdiğiniz para çoktan gitti artık onu kurtarmanın bir yolu yok gibi ama çevreden tanıdıklarınızdan biraz araştırma yaparak servis çağırmanızı tavsiye edebilirim ancak burdan. Size yapabiliceğim tavsiye güzel bir servise baktırmadan cihazı kullanmamanız olucak çünkü daha büyük sorunlara yol açabilir cihazı kullanmanız bu da sizin için daha büyük masraflar açabilir. Dediğim gibi ne yazık ki piyasada işle hiç alakası olmayan ve klimanın k'sinden anlamayan adamlar klimacıyız diye gezip insanları bildiğiniz dolandırıyor. Mağdur olmamanın tek yolu tanıdık vasıtasıyla birilerini bulmak galiba. Geçmiş olsun