Merhaba. Benim başka bir konuma da cevap vermişsiniz. Tüm detayları orada yanıt olarak belirtiyorum okumak isterseniz bakabilirsiniz.

Öncelikle merhaba herkese. Uzun süredir bu sorundan muzdaribim ve sonuçta nihai testleri yapıp belli bilgileri aldım. Bizim evde üçlü topraklamaları benim odada ve diğer oturma odasında denediğimde kontrol kalemini yakıyorken mutfakta dolabın da takılı olduğu prizde kontrol kalemini takmadı. Yani galiba bu evde topraklamanın sadece mutfakta olduğu anlamına geliyor. Gittim kasayı direkt oraya taktım. Kasanın içindeki statik boşaltılmıştı. Ben de kasaya direkt temas etmedim. Kasaya gücü bağlayıp PSU şarteli kapalıyken herhangi bir kaçak göremedim. Test ederken bende bulunan kontrol kalemini ve USB RGB hoparlörü kullandım. Neden hoparlör kullandın derseniz diğer odada bilgisayarı kapat diyerek kapatmama rağmen ışıkları yanmaya devam ediyordu ve ışıkları yanmaya devam eden bir tek o vardı ben de dedim bunu da deneye katayım. Deneme sebeplerimden biri de mutfağa ışığın çok vurmasından dolayı kontrol kaleminin ışığı yanıyor mu yanmıyor mu onu tam görememem. Neyse sonra kasanın şarteli açtım bu sefer hoparlörler yanmaya başladı. Ben kontrol kalemi ile PSU'ya dokundurarak ışığı yakalamaya çalışıyorum ancak dediğim gibi ortam parlak. Elimle gölgeledim biraz ama tam yine anlamadım. Burada kaçak olup olmama ihtimalini teknik bilgim tam olmadığından %50-%50 olarak bıraktım. Zaten diğer odada topraklama yoktu üstüne bu piyasada bir de direkt elimdeki PSU'ya sorunlu damgası vurmak istemedim (PSU Aerocool 600W). Neyse kasayı yerine koydum geldim buraya yazayım dedim. Ayrıca oturma odasında bulunan bir masaüstü bilgisayarda aynı hoparlörden bulunmasına rağmen bilgisayarı kapat dendiğinde o kapanıyor ve o kasada bir kaçak yok. Bunu direkt iddia etmiyorum çünkü bu işler biraz karışık belki şansa o şekilde kalıyor tek bir hamlede kaçak yapabilir. Şimdi arkadaşlar benim bir yıldır başımın etini yiyen sorun böyle. Şimdi bilen ya da bilmeyen arkadaşlarım konuyla ilgili fikirleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Çünkü en küçük detaya dahi ihtiyacım var. Örneğin bu RGB hoparlörler niye yanıyor? Diğer cihazlar yanmıyorken bir de. Bunların elektrik kaçağının saptanmasında kullanmam yanlış mı oldu? Direkt gölge olan bir ortamda kontrol kalemi ile kasayı bir daha mı denemeliyim? Teşekkür ederim buraya kadar okuyan herkese.

Merhaba. Öncelikle şunu belirtmiş olayım ki PSU'ların metal dış gövdesinde şebekedeki elektriğindeki faz ucuyla kaçak olabilme ihtimali hiç bulunmuyor, çünkü PSU metal gövdesi evin toprak hattına direk bağlıdır, olsa olsa o yüzeyde sadece ölü toprak hattı iyi gelmiyor veya hiç gelmiyorsa o zaman olur. Bu metal gövdeye faz kaçağı olursa ev elektrik panosundaki otomat ve kaçak akım rölesi düşer, o anki AC devre kesilir. Evdeki prizlerin bazılarında toprak hattı olup olmadığını anlamak için kontrol kalemi ile hiç yanmaması ve faz-toprak arası multimetre omaj ölçümünde de 220-230 volt AC' nin okunması gerekir. Bu AC değeri okunmuyorsa toprak hattı o topraklı prizde ya çekili değildir, ya da en son topraklama kablosu ucu tam boştadır, boşta olduğunda toprak ucundan yan yana olan AC kablolarının indüksiyonuyla ölü elektriği kontrol kalemini hafifçe yakarak toprak kablosunda bu yüzden elektrik varmış gibi görmüş olursunuz. Ev prizlerinden direk toprak hattını ölçmek yerine uzatmalı prizlerden ölçerek bu sonuca varmış iseniz mutlaka topraklı prizler üzerinden ölçüm yaparak buna karar verin. Çünkü uzatmalı topraklı prizlerin fiş ve çoklu prizleri kısmında çeşitli nedenlerle toprak hattı bağlantısı kopup ayrılabilir veya temasını kaybedip evin toprak hattını PC PSU'larına kadar bu nedenlerle hiç iletmeyebilir. RGB hoparlörünüzün yanmasına üzüldüm, benim de 10-12 yıl önce ses kuvvetlediricili PC hoparlörüm içten istenmeyen bir kısa devreyle patlayıp bozulmuştu. Ses çıkışını sağlayan ses entegresi faz kaçağı yüzünden yanmış ve ses çıkışı da bu yüzden bozulmuştu, ama bu entegreyi yenisiyle değiştirip şu anda halen kullanıyorum. Nedeni de uzatmalı kablodan faz kablosundan olan sıyrılma bu PC hoparlörünün toprak hattından girip entegreyi bozup işlevini bozmasıydı. Bu tür olaylarda suçlu olarak uzatmalı çoklu prizlerin iç kablolarının izolasyonlarını mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ederim, çünkü olayın asıl nedeni ses kuvvetlendiricili PC hop. için uzatmalı priz içindeki izolasyon sıkıntısıyla toprak hattı kablosundan fazın amfi entegresine kadar giderek patlamayla onu direk bozmasıydı. Kolay gelsin.