Ne yazık ki sorunun bu denli olabileceğini düşünmeyip bir süredir bu şekilde kullanıyorduk. Ev bize ait değil fakat sanıyorum kendi servisi gelse dahi kullanıcı hatası olacağından belirli bir ücret dahilinde çözüm sunar. O yüzden en iyisi biz harici bir servis çağırıp bu sorunla ilgilenelim. Çok teşekkürler.

Merhaba. Hocam, sıcak su üreten elektrikli boylerinizde sıcaklık sensörü görevini gören sadece iç rezistanslara seri bağlı olan termostat elemanıdır. Bu elemanın iç kontakları yapışık kaldığı için boylerdeki ısıtıcı rezistanslarla su 80 dereceye geldiği halde iç kontaklarıyla rezistans akımını sağlıklı kesme olayı bu nedenle olamıyor. Örneğin başka bir uygulaması olan otomobillerdeki radyatör termostatı yine 80 dereceye kadar motor soğukken kapalı kalır, bu dereceden sonra motor ısındığında termostat açılıp suyu devridaim pompasıyla radyatörden, radyatör hortumlarından ve motor su blokları arasından sirküle ettirerek antifrizli olan saf suyla kaynamasını ve kışın donmasını önleyerek soğutmuş olur. 1- Sıcak suyun geçtiği borular sadece belirli sıcaklıktaki sıcak suya, sıcak su+ buhar basıcına çok dayanıklı olmayacağından sızdırmazlık bağlantılarında, ara bağlantılarında zamanla su kaçaklarının olması muhtemeldir. 2-100 derecenin üzerindeki aşırı ısınmada buhar üretimi çok fazla olursa, en başta boylerin kendisi ve çıkıştaki sıcak borularının ara bağlantılarının artan basınç etkisiyle patlatması veya bozulması tehlikesi vardır. Bu nedenle bu şekliyle kullanmayarak yetkili bir servisle termostat kısmına baktırıp bu sıkıntıyı mutlaka çözmeniz gerekiyor. Kolay gelsin.

Merhabalar, muhitimizde doğalgaz hatları yeni çekilmeye başlandığı için henüz bağlanmadı. Balkonumuzda "boyler" var bir adet, elektrikle kullanıyoruz fakat sanıyorum sensörlerinde ya da yeterince ısındığında durmasını sağlayan devrelerinde bir problem var, 80 dereceye ayarlı olmasına rağmen ısınmayı bırakmıyor. Doğal olarak fişe takılı unutursak üzerinde bulunan termometre tam bir tur bile atıyor, 120 dereceleri geçiyor. İki sorum var: 1-) 120-130 derece arası sıcak su borulardan geçerse bir tahribata yol açar mı? 2-) Bu boylerin ısınma sorunu boylerin patlaması, yanması gibi durumlara neden olur mu? Teşekkürler. Son düzenleyen: Moderatör: 26 Ağustos 2020