Reis içini aç her şeyi sök tekrar tak.

Vidalarından kabloları sökün uçlarını kesin daha sonra kargaburun veya falçata ile temiz uç açın kablolara, aynı vida yerlerine monte edin. Hala çalışmıyorsa farklı başlıklar alıp deneyin.

Uc kismini da sokmem gerek degil mi?

İçini açtığında kablo uclarında kopma yok ise yeni kablo alıp sıfırdan takmanı öneririm. Kablo iç kısmından paslanma, kararma, oksitlenme var ise ilerde yine aynı sorun olacaktır.

Zor birşey değil ben 12-13 yaşımdayken annem yaparken görmüştüm, evdeki prizleri, musluklar, ı Şohbeni falan takıyorum, taşındığımız evlere alışkanlık.

Bunların beyazının içini bir keresinde dedem açmıştı ufak bir demir parçası var o alt tabakaya dokunuyor olabilir onu yukarı ya doğru büküldüğünde yeniden çalışıyordu bir dene sende istersen

Merhaba. Bu 3 kablonun açılmış bakır uçlarında görünür oksitlenme, üstten siyahlaşıp kararma varsa 0.5 cm kadar bu kabloları daha içten bir yan keskiyle kesip, kablo sıyırıcı ile 0.5 - 1 mm. kadar çok telli bakır teli sıyırın. Daha sonra 3 vidalama yerinden ince uçlu bir tornavida sıkıştırın. Bu uzatma toprak hattı olan (2 uçta görülen metal uçlarıyla) içinde 3 kablo bulunan uzatmalı bir prizdir. Yalnız kablolarında içten vidasından ayrılma durumu topraklı fiş için de geçerli olabilir, bu arızada. Bu yüzden onu da açıp bakmanız gerekli. En önemli konu ise toprak hattını taşıyan sarı-yeşil kabloyu mutlaka orijinalindeki gibi 2 taraftan çıkan ve fişlere toprak bağlantı temas yerleri olan bu metal çelik parçalara bağlı vidasına yine çok doğru olarak bağlamanızdır. Başka bir kabloyu yanlışlıkla bu noktaya bağlarsanız örneğin kaçak akım rölesi ve bazı çok güçlü cihazların/makinelerin çalışmalarında fonksiyonel sıkıntlılar oluşabilir. Yalnızca bu üçünü vidalarken sarı-yeşil kablo renk koduna çok dikkat etmeniz yeterlidir. Diğer mavi ve kahve, siyah kablosunun sağ veya soldaki erkek uçlara vidalanması hiç bir önem taşımıyor, en çok önem taşıyanı toprak hattı olan sarı-yeşil kablounun en doğru yerden bu irtibatının yapılmasıdır. Ben ilk topraklı fiş içten bağlantısını, kullandığımız buzdolabının fişi hasarlandığında 15 yaşındayken yapmıştım. Kolay gelsin. Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak. Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız. Üçüncü taraf çerezlerini kabul et Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak. Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız. Üçüncü taraf çerezlerini kabul et Tüm bu priz, fiş bağlantılarını videolarda olduğu gibi çok düzgün bir şekliyle de yapınız, ancak uzatmalı priz yine görevini yapmıyorsa bu durumda kabloların tek tek test edilmesi gerekecektir. 3 renkli kabloları birer açık uçlarında ayrı ayrı ya seri lamba yöntemi veya avometrede omaj ölçümü yoluyla bunları sağlamlık testine tabi tutacaksınız. Bunlar;; Seri lamba yöntemi: Seri lamba yönteminde bu ele aldığınız kablonun içten kopuk olup olamadığını anlarken küçük bir pille yana küçük ampül, LED ile de bunu yaparsınız, normal şebeke elektriğindeki duya taklı bir 220 volt ampülle bunu bu kabloya seri bağlayıp her iki halde de lambanın yanıp yanmadığı teyit edilebilir. Avometre omaj kademesinden veya kısa devre kademesinden sağlamlık kontrolü: Bir avometre alıp bunu kısa devreyi buzzerle öterek gösteren özel omaj kademesine getirirsiniz. Bu sağlamlığı ölçülecek kablo bu prob uçarına değdirilince buzzer ötmüyorsa veya omaj ölçümünde sonsuz omaj gösteriyorsa kablo içten kırıktır veya bozuktur. Sadece bu kabloyu değişmek zor oalcağından 3'lü ayni uzunlukta başka ayni kesitteki kordonla bunu değiştirisiniz, en emin yolu da bu olur. Kolay gelsin.

Durduk yere bozuldu lanet olasi sey bu yuzden telefonu sarja takmaya useniyorum ve %25'le evden cikmak zorunda kaliyorum. Bunu nasil tamir edebilirim? @Mert