Eyvah! O zaman topraklamamda sorun mu var? Toprakta elektrik yaniyor. Fakat prizden toprağa bakinca ışık yanmıyor elektrik yok. Son düzenleyen: Moderatör: 16 Temmuz 2022

Toprak hattı var, ters takıp da denedim. İşin tuhaf tarafı prizden bakınca kontrol kalemi yanmıyor bilgisayara giren güç kablosunun ucundan baktığımda yanıyor garip biraz

Ortadaki topraklama diğerleri ise faz ve nötr. Faz ve nötr için yön fark etmez. Topraklama ise ortada olmalıdır.

Bakın, avometrede AC skasındaki ölçümlerde; Nötr-faz: 220-230 volt AC, Faz-toprak: 220-230 volt AC. Nötr-toprak: 1-3 volt AC kadar olmalıdır. Faz-toprak arası bu değerden (220-230'dan) çok düşük voltajlarda ise çok kabaca topraklamada, nötr-toprak arası 1-3 volt AC'den çok büyükse nötr barasında elektrik panosundan bir gevşekliği vardır. Kabacadan kastım da topraklamanın sağlamlığı ancak MEGER topraklama test ölçüm cihazlarıyla yetkili bir elektrikçiyle yapılan testlerde tespit edilebilir. Faz-toprak arası ölçüm ise kabaca bize topraklama sağlığı hakkında sadece ön fikir verebilir. Kolay gelsin.

Elektromanyetik indüksiyonla toprak kablosunda yan yana giden faz ve nötr kabloları ve toprak kablosunda akım indüklenir. Bu akım kontrol kalemindeki neon ışığını yakmaya gayet yeterli olur. Örneğin topraksız bir prize topraklı uzatmayı şimdi takıp kontrol kalemiyle toprak kısmına değdirip bakın, toprak kısmının da kontrol kalemiyle hafifçe yandığını görmüş olacaksınız. Çünkü yan yana giden faz ve nötr kablosu yanında onlara paralel giden 3. kablo olan toprak kablosunun ucu tam boşta ise zayıf bir akım onda indüklenir Bu elektrik normalde toprak hattınız çok zayıf olduğunda toprağa akıp deşarj olmaz ve kontrol kalemiyle değdirildiğinde yanıp görülür. Toprak hattınız çok zayıf veya topraklama ucunun bağlı olduğu fişte topraklama bağlantısı iç sorunu olabilir. Bu nedenle toprak hattınız evde yeterince sağlıklıysa önce topraklı fişi üzerinden kontrol edin. Toprak hattınız zayıf veya çok yetersizse toprak hattının bu şartta yanmaması ancak sağlıklı toprak hattını yetkili elektrikçiye çektirmeyle düzelir. Kolay gelsin.

Nötr, toprak arası bizlerin beklediği 05 ile 1 Volt arasıdır, en ideali doğru olanı sıfırdır. Sıfır terimini o bakımdan kullandım. Bu 1 Volta kadar bir, bir buçuk Volt sorun zaten teşkil etmez. Toprak ile bir sıkıntıyı anlamak için en basiti faz ile toprağı kullanarak en basiti bir fön çalıştırılabilir. Toprağın olup olmadığı en azından bu şekil de baradan ya da sigorta kutusundan gevşek olup olmadığı da anlaşılabilir. Tabi bu eylemi yapmak yanlış anlaşılmasın bana düşmez. Doğru yapılırsa sakıncası yok. Sadece prizden gelen kabloyu şaşırmadan emin olarak uygulanabilir.

L elektrik yani faz, N nötr, T gibi işaret olan da topraklama.

Ustam maruz gör bu konulara cok yatkın değilim. Zahmet edip çok güzel aciklamissin ama ben anliyamadim pek yani senin demek istediğin benim toprak hattım sağlam değil veya bozuk işlevini görmüyor öyle mi? Bir de prizden baktığımda ışık falan yanmıyor ama bilgisayarın güç kablosundan yani konudaki resimdeki kablodan baktığım zaman ışık yanıyor çok yanmıyor ama yanıyor yani.

Merak ettim de acaba resimdeki semboller ne işe yarıyor. En sağda elektrik yok sanırım topraklama, ortada biraz elektrik var, en solda bayağı bir elektrik var. Kontrol kalemi ile bakıyorum. Dosya Ekleri IMG_20220716_224336. jpg 55,1 KB · Görüntüleme: 83

Nötr ile topraklama arasını ölçeceksin bunun başka yolu var mı? Sıfır değerini görmen gerekir. Şu durum da kablon da sorun var diyemem, prizi sökme durumun varsa söküp toprak var mı yok mu ona da bakabilirsin. Bir de kabloyu ters tak ve farklı prizler de dene öyle bakabilirsin.

İngilizce kısaltma bunlar L= Live, N= Neutral, Daire içinde 3 çizgi ise topraklama. Sağlıklı bir sistemde toprakta 0V 0A olması ve Avometre ile kontrol ettiğinde Neutral ile kısa devre yapmıyor olması gerek. Alternatif akım çeken bir kablo olduğu için Live ve Neutral uçların yeri fark etmez, prize takılıp Avometrenin AC Volt ölçüm kısmından 210-220 V görürsünüz. Yeterli elektrik bilgisine sahip değilseniz yüksek gerilim olan kablolara dokunmayın lütfen hayati tehlike yaratabilir.

Evet, teoride sıfır ve idealinde sizin dediğiniz bu değerler aralığı aslında çok doğrudur, ama uygulamada 3 volta kadar nötr barası için tolerans voltaj esnekliği vardır ve barayı bu aralıktaki voltajlarda sıkmaya pek gerek kalmıyor veya gerektirmiyor. Ama 7-8 volt aralığı gibi daha fazla olursa nötr barasının o zaman mutlaka sıkılması gerekiyor. Kolay gelsin.

L faz, N nötr diğeri toprak.

Pek bilgili değilim bu konularda :/ sanırım yok bildiğim kadarıyla evin içindeki sigorta kutusunda oluyor galiba. Ama benim asıl anlamadığım nokta prizi söküp sarı kabloya kontrol kalemi ile baktığımda ışık yanmıyor veya prizdeki topraklama tellerine. Ama bilgisayarın güç kablosuna yani resimdeki kabloya kontrol kalemi ile baktığımda ışık yanıyor topraklama yerinde. Orada yanmayan burada nasıl yanıyor onu anlamadım.

Nötrde de sıkıntı olabilir. Evde kaçak akım rölesi var mı? Buradan elinizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Prize de bakın. Ortadaki sarı-yeşil toprak olması gerekir.