Merhabalar herkese, geçen gün fark ettiğim bir durumun normal olup olmadığını merak ediyorum. Evdeki prize bağlı ve dış yüzeyi metal olan hemen hemen bütün cihazlar elektrik çarpıyor (Buzdolabı, fırın, 3D Yazıcıdaki vidalar vb.). Prizleri kontrol kalemi ile kontrol ettiğim zaman aşağıdaki fotoğraftaki gibi gözüküyor . Üstteki metal çubuklar bildiğim kadarıyla toprak hattı ve burada elektrik olmaması gerekli. Bu durumun çözümü nedir ve maliyeti ortalama ne kadar olur? Son düzenleyen: Moderatör: 9 Nisan 2021

Hocam resim paylaşabilirmisniz?

Merhaba. Bakın hocam, herhangi bir kontrol kalemi bu konuda çok detaylı bir bilgiyi bize veremez. Ancak masaüstü PC'nizdeki metal kasada elektrostatik elektrik yükü varsa, evdeki sigortalar atmadan neon ışığını gördüğünüzde bu zararlı yükü size direk gösterebilmiş olur. Evdeki tüm topraklı prizlerde ; Faz ve nötr arası : 220-230 volt AC, Faz ve toprak arası: 220-230 volt AC, Nötr ve toprak arası: 1-3 volt arası AC'nin normal toprak hattı mevcutsa veya çekilebilmişse, nötr barasında gevşeme yoksa bu değerlerde okunması gerekir. Faz ve toprak arasında 220-230 volt AC' den çok daha düşük voltajlar, avometreyle AC ölçümü skalasında görülüyorsa, bu toprak hattınızda iletimle, topraklama levhası, kazığı, bina temelli topraklama, vb. ile ilgili bazı sıkıntılar vardır demektir. Diğer özel durumlar: Topraklı prizin iki yanındaki metal iletkenler kontrol kalemi ile yanıyorsa topraklama hattı bir yerden kopmuştur veya topraklama noktasındaki ilk irtibatta kopabilmiştir, bu irtibat hiç yoktur veya bu uç tam boştadır. Nötr ucunda da kontrol kalemi hafifçe yanıyorsa nötr barasında gevşeme vardır, nötr-toprak arasında 1-3 volt olması gereken voltaj daha büyük AC değerlerine karşılık geldiğinden bu şartlarda da nötr ucu yanabilmektedir. Yetkili bir elektrikçiyle MEGER, FLUKE, vb. markalı "topraklama test ölçüm cihazları" yla evinizin toprak hattında çok detaylı ölçüm yaptırın. Eviniz toprak hattı hiç çekilmemiş eski bir binaysa, mutlaka toprak hattı isteyen yukarıda sözünü ettiğiniz ev makina, cihazları için yetkili bir elektrikçiyle toprak hattını çektirmeniz gerekiyor. Ancak faz- toprak hattı arasında 220-230 volt AC' lerin okunması bile çok yüzeysel yapılan kontrol olur. Çünkü watt değeri yüksek cihazlarla, örneğin 2000-2500 watt' lık elektrikli fırınlarla toprak-faz arasındaki çalıştırmalarda, çalışma voltajı bu esnada çok fazla düşüyorsa topraklamada yine sıkıntı var demektir. Topraklama hattının sağlığı ancak bu denemelerle veya "topraklama test ölçüm cihazları" yla elektrikçilerle ölçümler yapılarak ortaya çıkarılabilir. Kolay gelsin