Evde ütü, süpürge gibi 1000W üzeri cihaz çalıştırılınca lambaların parlaklığı düşüyor. 3 defa uydu alıcısı da yandı. Sorunun ne olduğunu bilen var mı?

Teşekkür ederim, bugün elektrik sağlayıcıma gittim ve onlar da elektrikçi ile bakılmasını söyledi. Yarın elektrikçi gelip bakacak. Sorun çözülürse ne olduğunu yazarım buraya.

Merhaba. Normalde evdeki aydınlatma lambalarının parlaklığının 1000-2000 -2500 Watt kullanım değerlerinde bile çok az değişmesi gerekirdi. Voltajın düşerek çok fazla fazla değişmesi iç tesisatla ilgili sıkıntıları bize haber verir. Uydu alıcısının yanması 265 Volt'un üzerinde AC voltajların uydu cihazına (100-265 Volt AC aralığında çalışan SMPS'li TV, uydu, monitör, vb. besleme katları için) gelmesi ile mümkün. Bu durum ana panoda 3 fazın eve gelip daire bazında olan dağıtımında, sizin daire ile ilgili olarak nötr barasında muhtemelen bir gevşeklik olabileceğini gösterir. Nötr barasındaki olası bir gevşeklikte, baranın ayrılmalarında, örneğin bir daireye 320 Volt AC diğerine ise 60 Volt AC nötr barasının o anda ayrılmasıyla giderse, 320 Volt AC'de ev prizindeki tüm elektrikli ev cihazları büyük hasar görüp yanacaktır. (Kötü olan senaryoda; 2 daireye olan dağıtımda ortak nötr barasının kopması veya anlık ayrılmasıyla her 2 evde prize bağlı alıcı cihaz, makinelere farklı voltajların seri olarak bağlıyken geçip gitmesine (300 ve 80 Volt AC'ler gibi) neden olacaktır) Uydu cihazının yanması şebeke dağıtımı kaynaklı olamayıp nötr barası kaynaklı ise yetkili elektrikçiyle bu baranın gevşekliği kontrol edilip bu bara yeterince sıkılmalıdır. Evdeki priz buatlarının da ayni elektrikçiyle ayrıca iyice kontrol edilmesi gerekir. Her 3 yanma da nötr barası veya cihaz içinden kaynaklı olamayıp elektrik şebekesinden dağıtımla ilgili ise, o elektrik dağıtım şirketi bir dilekçeyle başvurulup, elektrik dağıtımıyla ilgili sıkıntı varsa takip edilerek giderilmeye çalışılmalıdır. Yani ilk etapta yetkili elektrikçiyle ev tesisatının iyice gözden geçirilip kontrol edilebilmesi, sıkıntı evle ilgili değilse elektrik dağıtım şirketine dilekçe verilip dağıtımla ilgili sıkıntıların mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bir de ev panosunda yer alan açma-kapama şalteri, otomatlar, kaçak akım rölesi, vb. parçaların içten olan sıkıntılarında veya dıştan gevşek bağlantı sıkıntıları da voltaj düşümüne neden olur. Ama bu sıkıntılar ev cihazlarında, makinalarında yanmalara kesinlikle bir neden değildir. Yanma nedeni 2 fazın dairelere dağıtımında nötr barasının ana panodan ayrılmasıyla veya şebekeden kaynaklı yüksek pik voltajlarla kuvvetle muhtemel olabilmiştir. Bu sıkıntıyı giderebilmenizi ve ayni durumun tekrarlamamasını temenni ederim. Kolay gelsin.

Evinize gelen hat kaynaklı veya ev içi tesisat ile ilgili voltaj kaybı yaşıyor olabilirsiniz. İlk etapta enerji dağıtım şirketiniz ile görüşüp arıza kaydı oluşturunuz. Gelip ölçüm yapacaklardır eğer sıkıntı kendilerinden kaynaklı ise çözüyorlar. Ev içi tesisat ile ilgiliyse de bir elektrikçiden destek alırsınız. Tecrübe ile sabittir.