Merhaba elimde 2.5'luk kablo var direk sigortaya bağlı prize bağlamadım yani. 5'li priz taktım kabloya ve 5000W elektrik çekiyorum 7/24 ortam biraz ısınıyor mining yapıyorum çünkü. Kabloyu ellediğimde sıcak olduğunu hissediyorum normal bir durum mu bu? Benim bildiğim 2.5'luk kablo 7000W çekiyor. Son düzenleyen: Moderatör: 17 Mayıs 2022

Normal değil. Elle hissedilecek kadar ısınıyorsa sorun yaratır zamanla. Rezistans gibi davranmaya başlıyor kablonuz bu durumda. Havalar ısındıkça daha da kötüye gider. Akım taşıma kapasitesi üretici ve ortama göre değişiyor. 7kW diye belirtmek yanlış olur. Sürekli hava akımı olan bir şekilde direklerle taşınan ile yerde ve buat içinde gezinen bir kablonun kapasitesi farklı olur. Hatta kullandığınız 3 2.5 kablonun (H05VV-F) akım taşıma kapasitesi 25A, yani 5500W olarak belirtilmiş üretici tarafından.

Kullandığınız ürün bu. Üretici firma; Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C şeklinde belirtmiş. Eğer bu sıcaklıklara ulaşmıyorsa bence sorun yoktur.