Bahsettiğinizin üçü de ölü değilse ama sıkıntılıysa adaptörünüz patlayabilir, çok yakın durmayın isterseniz, bu arada şarj edin demiyorum, sorumluluk size ait.

Riskli biraz.

UPS'u çalıştırdım ilk başta akü göstergesi kırmızı yandı sonra yeşil yanıp sönmeye başladı aynı sırada bip bip diye sesler geliyordu. Biraz bekledikten sonra bip bip sesleri daha uzun aralıklarla ötmeye başladı ve sonra içinden bir şey dızzzz diye ses çıkarmaya başladı bende çalışıyor diye kapattım sizce bu olanlar normal mi?

Merhaba. 3 akünün de avometreyle DC kutup başı voltajlarını ölçün. Eğer 12.00- 12.30 aralığında ise bu şarjı çok kolay alacaktır. Ancak 10.50 volt DC'den çk daha düşük (9.00-9.50 volt gibi) kutup başı voltajlarında iseler şarj olması daha güç olacaktır. Siz bu aküleri tek tek şarj edin, şarjda üçünü paralel bağlamayın, çünkü adaptör amperajı olan 1 A bu aküleri tek tek şarja çok daha uygundur. Tek tek şarj ederken akü amper-saatinin 1/10, 1/20 'si ile de şarj edilebilirler. Ancak şarj olurken ısınmama emniyeti için 1/10'u olan 0.70 A ile şarjı ise en idealidir, ama 1 A adaptör ile de güvenle yine şarj edersiniz, hiç bir şey olmaz. Adaptör 12 volttan yüksek voltajlarda ise aküleri kolayca şarj edebilecektir. UPS'nin fanı sökülü deneme amaçlı çalıştırırsınız, fanın UPS iyice ısınıp termostatik olarak devreye girmesi, her zaman çalışıyor da olmaması lazımdır. Bu yüzden deneme amaçlı ve kısa süreli denemede değil, ancak devamlı çalıştırmada bu fan UPS'deki kendi yerine elektriki olarak bağlı ve monteli olmalıdır. Kolay gelsin. Başarılar dileğimle.

Aküler epeydir şarj olmadı şu anda UPS'un fanı sökülmüş vaziyette ups a tekrar monte edip çalıştırmayı denesem bir sorun olur mu?

Elimde eski bir UPS'tan çıkan 3 adet 12v7ah lead-acid batarya var. Bunları nasıl şarj edebilirim? Ölmüş olabilirler. UPS çalıştırınca şarj olmuyordu. Ben de söktüm. Dışarda adaptörle şarj edeceğim. Elimde 12v 1ah adaptör var. Bunların üçünü birbirine bağlayıp şarj etsem olur mu?

Riskli olan ne peki