Soldaki ufak olan icin soruyorum. Suan olan kabloyu degistirmek istiyorum cunku butun degil ve uzun calisirsa isinip yanmasindan endise ediyorum. Suankinin icinde iki tel var. 1 Dinamolar toprak kablosuna ihtiyaci var mi? yani 3 lü mü olmali? 2 Kalinligi ne kadar olmali? 1.5 yada 2.5 falan Toplam 50 metre mesafede dinamo ev uzakligi ama sadece 20-25 metresi degisecek cunku geri kalani yolun altindan topragin icinde geciyor.

Gerilim Düşümü Hesabı Nasıl Yapılır?ELEKTRİK REHBERİNİZ Gerilim düşümü hesabı: Enerji merkezlerinde DA ve AA elektrik enerjisi üretilir. Bu elektrik enerjisi tüketim merkezlerine iletken denilen www.elektrikrehberiniz.com Merhaba. Kablo kesiti hesabı için santrifüj su pompasına akuple olan monofaze asenkron motorunun kW değerinin mutlaka bilinmesi gerekiyor, çünkü etiket değerinden bu değer net okunamıyor. Bu güç değeri bilinirse en uygun kablo kesiti 50 mt. 'lik metraj için kolayca hesaplanabilir. İşletme ve can emniyeti açısından toprak kablosunu da (3. kabloyu) su pompası motoru için mutlaka kullanmanız gerekir. 50 mt. için voltaj düşümünü asgaride tutacak (motorlar için max % 3 kayıpla) kablo kesiti hesabını motorun çektiği akım değeri net biliniyorsa yapılabilir. 3 adet iç kablolu 50 mt' lik motor enerji kablosunu seçip kullanmanız gerekiyor. Kolay gelsin.