Tunçmatik kaliteli fakat daha yukarı güçlerde sadece fanlı olanları satılıyor, voltaj şebekede genellikle dengesiz geldiğinden fan devreye girip ses çıkarıyor, fanlı modelleri tercih ederken bilginiz olsun.

Sık kullanılmayınca mesela haftada 1 2 kez elektrik kesilse kaç senede bir akülerini değiştirmeye ihtiyaç oluyor acaba? Birde akü fiyatları ne kadar? Bunun dışında AMD 3600, RX470, SSD'li bir PC kullanıyorum. PC 46 INCH TV'ye bağlı. Sizce bu sistemi kaç dakika destekleyebilir?

Hocam UPS'yi ayrıyeten şarj mı ediyorsunuz, yoksa kendini şarj ediyor mu siz dokunmadan? Son düzenleyen: Moderatör: 30 Ağustos 2019

283? Şu anda 419 TL olmuş patron. En ucuz sitede bile 350 TL.

Kafanda soru işareti varsa sorabilirsin.

Eline sağlık. O kablolar çok karışık değil mi?

Sesi nasıl peki? Ben de UPS düşünüyorum ve bu model fiyat performans olarak güzel gibi geldi ama bazı kişiler çok ses çıkartıyor diyor.

Bendeki UPS hem dalgalanmaları hem kesintileri önlüyor. Eğer elektrik kesintisi pek fazla olan bir yerde priz kullanılabilir ama bende kısa süreli kesintiler çok olduğu için UPS aldım.

@Batina Bilemiyorum. 1.5 sene civarı tahmini. Akü fiyatları için bölge servisinden öğrenebilirsin. Benim daha garantim bitmedi diye hiç ücret almadılar akü değişimlerinde. Sistem için süre %100 güç altında R5 2600 + 1060 sistem yaklaşık 7-9 dakika, masaüstü dolaşım 20-25 dakika.

Öncelikle bu UPS'lerden pek anlamıyorum. Bilgisayarımızı elektrik kesintilerinde veya dalgalanmalardan korumak için bu tarz bir UPS mi alınmalı yoksa akım korumalı prizler yeterli midir?

Bulunduğun yerde ses miktarı nasıl? Kütüphane sessizliğinde bir yerde mi bulunuyorsun? Yoksa normal ev ortamında mı?

Cevap için teşekkürler. Garantiye gönderdim, aküsü akmış herhalde değiştirdiler aküyü şu an sorun yok saolun kolay gelsin.

Vatan'da indirimde sistemle birlikte aldım ben. İndirim olmasaydı Vatan'dan almazdım.

Bakın, 4-5 gün prizden çekili kalmasıyla değil de, muhtemelen bu aküdeki iç sıkıntılar nedeniyle çok fazla boşalmış olmalıdır. 1 hafta elektrik mevcutken ve aktif kullanım halindeyken içindeki tampon şarjla otomatik şarj olarak hazırda tam şarjlı kalıp kesintilere karşı zaten sağlıklı olarak beklemesi gerekirdi. (9 amper-h, 12 voltluk bu jel akünün) 8 saattlik şarjdan sonra da bu mevcut durumu hiç değişmediyse garanti kapsamında aküsünün serviste ücretsiz değişimini sağlamaya çalışın. Kolay gelsin.

Beyler, kusura bakmayın konuyu hortlatıyorum, hocam sizlere biley danışacağım, benim lite ii 850va upsim var, fakat 4-5 günlüğüne evde olmayacağım için prizden çektim gittim, ve eve geldim prize taktım 1 hafta sorunsuz kullandım ve bir haftanın sonunda elektrikler gidince ups pcyi tutmadı ve kapandı bilgisayar, benim akğler boşalmış olabilirmi, yani neden olmuştur hiçbir fikrim yok yardım edermisiniz, şu an 8 saat şarja bıraktım ve kullanmaya devam ediyorum teşekkürler.

Bu başıma geldi. Servise verdim ücretsiz akü değişimi yaptılar. Sıkıntı yok şimdilik.

Önerdiğim bir UPS. Fiyatına göre iyi bir ürün. Kullanandan bir inceleme görememiştim. Kararsız kişileri sana yönlendiririz artık.

Merhaba. UPS'nizi güle güle kullanın diyelim. Güzel bir tercih olmuştur. Lineinteraktif UPS Arızaları ve Çözümleri Arıza : UPS ON/OFF düğmesine basılınca çalışıyor, şebeke yokken buzzer kesik kesik ses veriyor, ancak arka çıkış prizinden 220 volt AC alınamıyor. Çözüm: Arkasındaki priz yanındaki otomatik sigortası çıkıştaki bir kısa devreyle atmıştır. Üzerine bir kere basıp çekmeniz kafidir. Arıza: UPS ON/OFF düğmesine basılınca şebeke varken çalışıyor, bypass halindeyken bir sıkıntı yoktur. Ancak şebeke yokken PC'yi 15 - 20 dak. yerine sadece 3-4 dakika çalıştırıp kapanıyor. Destek süresi çok kısadır. Çözüm: Akü çok havasız, çok sıcak yerde çalırken içten kurumuş akü amper-saat kapasitesi azalmıştır. Yenisi konarak eskisi değiştirilmelidir. Arıza: UPS ON/OFF düğmesine basıldığında hiç çalışmıyor, röle sesi veya hiçbir ses yoktur. Çözüm: Bypass ve şebekesiz olarak çalışmada bu durum hiç değişmiyorsa UPS anahtarı bozulmuş olabilir. Ancak sadece şebeke yokken inverter devreye giremeyip kapanıyorsa şebeke bvarken sıkıntı yoksa eğer aküsü çok az şarjlı veya şarjsızdır, aküde veya şarj sisteminde bir sıkıntı vardır. Şarj sistemi ve akü incelenir, gerekirse yeni akü değiştirilir.. Arıza: UPS ON/OFF düğmesiyle açılıyor, ancak destek süresi ortalama 15-20 dak.'lık süreye tam gelemeden kapanıyor. Çözüm: UPS'nin çalıştığı ortam, havalandırma/soğutma şartları veya üzerindeki havalandırma delikleri tıkanmış olabilir. Bunlar giderilir. Arıza: UPS ON/OFF'la açılır açılmaz kapanması bir anda oluyor. Çözüm: UPS'ye bağlanan yük değeri çok yüksektir veya akü şarjı çok fazla düşüktür. Watt değerini normale indirin veya aküyü şarj için prizde yeterli süre bekletin. Arıza: UPS ON/OFF'la açılıyor, boşta iken akü-inverterle besleme yaparken sıkıntısı pek yok, ancak yüke bağlanır bağlanmaz 1-2 dak. içinde kapanıyor. Çözüm: Akü gözlerinden bir veya birkaçında iç sıkıntı vardır, bu yüzden voltaj düşmesi çok ani olduğundan güç yetmezliği gerekenden daha çabuk gerçekleşmektedir. Akü şarjı/desülfizatör iyileştirme yöntemleriyle iyileştirilmeli, ancak sonuç değişmiyorsa mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. NOT: 2009'da satın aldığım Tunçmatik Lite 650 VA ile şu ana kadar edindiğim bazı deneyim sonuçlarıdır. Umarım bazı sorunlarda yardımcı olabilir. UPS gibi çok kritik sistemlerin veya ürünlerin faturası mutlaka saklanmalıdır, ama akım korumalı priz, günlük zaman saati, vb. parasal olarak çok düşük olanlarını saklamasanız da olur, o kadar önemli değildir. Kolay gelsin.

Güzel bir inceleme aslında hata ediyoruz üst düzey sistemler kullanıp böle şeylere para vermemekle

Kapım kapalı olduğu için odada sadece bilgisayarın sesi oluyor. Kulak üstü kulaklık takıyorum.

Güle güle kullan kedi adam. Benim de düşündüğüm bir modeldi, iyi denk geldi konu.

Fişi anı olarak mı saklıyorsun? Hayırlı olsun iyi günlerde kullan.

@Handsome Reis Çok güzel bir inceleme olmuş eline sağlık Çok iş görüyor Bu mesajı şu anda, bu UPS sayesinde yazabiliyorum Emeğine sağlık

Kendisi otomatik şarj ediyor ben kullanırken.

Hayır. Faturalar saklanmalı, hele sistem aldıysan kesinlikle faturayı kaybetmemelisin.

1000 VA'da fan yok. Elektrik varken hiç sesi yok. Elektrik gidince sadece vızıltısı var.

Bunun bile fiyatı arttı

Elektrik varken ses duyulmuyor. Elektrik yok iken de sivrisinek sesi kadar ses duyuyorum

Saol kardeşim cihazımı garantiye verdim şarj tutmuyordu