Vanaya pislik gelmiş olabilir her iki vanayı da söküp baktınız mı?

8 katli binanın 6. katında oturuyoruz kazanlar zemin katta sanırım 5 te yakmaliyim çünkü şuan 4 e alınca petek yanmıyor

Isınan hava yükselir alt katta oturan kişilerin termostatik vana kullanması zorunlu üst katlara gittikçe kullanılmaması lazım. En yüksek kademeyi seçin eğer sıcaklık size yetmiyor ise normal vanaya geçin.

Vanaları Full açarak denediniz mi? Havasını da almışsınız. Termostatik vanaların çalışma mantığı odanın sıcaklığına göre açılıp kapanması'dır.

Merkezi sistemin büyüklüğüne göre tesisat içinde olması gereken belirli miktarda su vardır. Sistemde su eksildiğinde kazan görevlisi veya kazan otomatik olarak su eksiğini giderir. Peteğin altı ve üstü aynı sıcaklıkta olmaz giren su sıcaklığını petek içindeki plakalara plakalarda kanatçıklara iletir hava ile temas eden bu bölümler havanın ortamın ısınmasını sağlar. Isınmayı sağlarkende dolaşan su ısısında düşüş meydana gelir ve bu normaldir. Termostatik vana ayarlanan dereceye ulaştığında kendini kapatır su akışı kesilir. O petekten sonrasına su gitmez. Konforlu ısınma için kazana yakın bölümler 3-4 e alınır en uzak noktalar 5 e alınır.

İyi akşamlar arkadaşlar merkezi sistem dairede oturuyorum termostatik vana aldım 3 adet eca montajını yaptım havasını aldım. Daha önce cayır cayır yanan petekler şimdi sadece üstleri yanıyor altlar ılık. Devir daim yapmıyor alt kollektor daha önce sıcak olurdu şimdi soğuk dönüşüm olmuyor sanırım. Sormadığım usta kalmadı hepsi havasını al diyor, acaba sorun termostatik vanalarda olabilir mi? Şöyle ki 3 vana takılı 3 petekte alt kısımları ılık düz vanalı peteği açtım onda sorun yok. Son düzenleyen: Moderatör: 26 Kasım 2022

Eve gelen su hattında normal hava basmalar oluyor mu? Aynı sorunu bizde yaşadık 2 günü önce bütün hepsinden havayı tek tek aldım ama dün 50 derece olan kombi peteklere sıcak suyu gönderemiyordu sonra gittim tekrar havasını aldım ama bu sefer pis siyah su gelene kadar her birinden 1 çay bardağı kadar su aldım sonra sorun düzeldi.

Peteğe giren su çıkmıyorsa devir daim yapmıyor demek olmuyormu bu normalmi kollektorun altıda ustude sıcak olmalı degilmi Merkezi sistem olduğu için su sürekli basınçlı geliyormuş yönetici öyle diyor bilmiyorum ne kadar doğru yani suyu bosaltinca onu tamamliyormus boylemidir bu sistemler

Hocam termostatik vanaları söktüm kendi vanalarını taktım havalarını aldım sonuç yine aynı altlar ılık üstler sıcak. Daha önce böyle bir şey yoktu ne olduysa vana değişikliğinden sonra oldu

Termostatik vanalar ayarlanan dereceye ortam ulaştığında kendisini kilitler o peteğin su dönüşümü yapmasını engeller. Peteğe giren su çıkamadığı için alt taraf üste göre daha ılık olur.