Mesafeden dolayı gerilim düşümü oluyor. Diğer uçtan da besleme yapın biraz daha iyi hale gelir. Yine de tamamen çözüm olmayacak. Bu sefer de iki uca en uzak olan orta noktaya doğru zayıflama göreceksiniz.

Beşer metrede bir güç beslemesi yapın.

Süs havuzu olması sebebiyle maalesef o şekilde bir uygulama yapamıyorum.

Merhaba. 5 metreden sonra şerid LED'deki iletkenlerin iç akım taşıma sınırı nedeniyle ışık azalması olmadan yanabilmesi imkansız, 10 ve 20 metrelerde olduğu gibi. 10 metrede 10 metrelik şerid LED'in sadece en ortasından (5. metrede) besleme amaçlı lehim yapılarak beslenebilmesi şekli öneriliyor. 20 metrede ise 10. metresinden olan tek besleme şekli önerilmiş. Ama bu durumda 10. metrede beslenmiş şerid LED yine sönük yanacağından 5 metrelerde de ayni lehim bağlantısının makasla kesim noktalarından "T" şeklindeki bağlantılar ile çok damarlı kablo çiftiyle yapılması gerekecek. Yani 20 metrelik yekpare şerid LED için her 5 metrede bir LED trafosundan paralel olarak çekilen kablo çiftlerinin lehimlenip bağlanması gerekecek ve toplam 3 noktadan 5 metrede bir kablo çiftli beslemeleri yapılacak şekliyle olursa ışık parlaklığında hiçbir değişmesi olamayacaktır. Çünkü şerid LED'in iç iletimi ancak 5 metreye kadar ışık parlaklığını hiç değiştirmeden yanabilmesine izin veriyor. Bu nedenle de tek çözüm yolunuz 30 A'lik LED trafosuna havuzdaki monteli yekpare şerid LED için 3 ayrı noktadan 20 metrelik şerid LED'i kesmeden bu şekliyle olan beslemeyle onları ayni parlaklıkta yakabilmeniz şeklidir. Bahsettiğiniz üzere eğer en son kısmıyla başını birleştirerek beslerseniz 20 metreyi 10 metrede ortadan beslemeyle hemen ayni etkisi olur. Bunu bir deneyin sonuç yine olumlu olmazsa 5'er metrelerde de ayrı ayrı kabloları trafodan paralel çekip 2 ayrı bağlantıyı daha yapmanız gerekecektir. Ama 10 metre için tek ucundan beslemeyle parlak yanmayış şekli net olarak ifade edilmiştir. Kolay gelsin.

Çok teşekkür ederim. En mantıklısı 5 metre üzerinden beslemek olacak. İşçilik kısmı sıkıntı ama başka seçenek yok.

Merhaba. Aklıma takılan bir konuda yardımınıza ihtiyacım oldu. 20 metre Neon şerit LED çektim fakat trafodan (12 Volt 30 amper ) uzaklastikca ışık şiddeti azalıyor. Biraz araştırdıktan sonra sorun olarak uzun mesafe diye anladım. 20 metre kullandığım şerit LED'in sonunda yine aynı trafodan çıkışlara dikkat ederek + ve - bağlasam çözüm olur mu? 5'er metre olarak maalesef bağlantı imkanim yok. @Yener K. @Yeni Teknik Sembol Şimdiden teşekkür ederim. Son düzenleyen: Moderatör: 15 Temmuz 2023