Evet, ayrı linye hattı ve ona özel otomatı olmalıdır, bu bahsettiğiniz hattın. Bu hattaki otomat sigorta sadece bu elektrkli şohben için bağlı olmalıydı, başka bir prizle ortak olduğunda otomatın üzerinden anlık yüksek amperle geçtiğinde oturma odasının prizi atmış olabilir, yani bu priz bağımsız otomat sigortaya şohben onunla birlikte verilen otomat sigortaya mutlaka bağlı olmalıydı, bağlanırken bir hata yapılmış olabilir. Kolay gelsin.

Merhabalar. Daireye ilk yerleştiğimizde, duş kabini içerisinde üç adet ayrı kablo duvarın içerisinden sarkıyordu. Şofben için bir hat çekilmişti yani, biz de ucunu elektrik bandı ile sarıp ayrı şekilde duş kabininin dışına sarkıttık güvenli olması için. Bahsettiğiniz linye hattı bu hat olabilir mi? Şofbeni montajlarken şalteri kapattığımızda oturma odasının bir prizinin elektriği de gitmişti. Yani sanırım ortak şalteri kullanıyorlar.

Merhabalar. Dairemizde bulunan 65 litrelik boylerin arıza yapması üzerine yeni boylerin bağlanması da 15-20 günü bulacağından dolayı ani su ısıtıcıyı montajladık mecburen. Evimizde "makel" marka kaçak akım rolesi ve makel sigortalar var. Elektrik altyapısının güçlü olduğunu düşünüyorum fakat detaylı fikrim yok. Kaçak akım rolesi ve kaliteli bir elektrik altyapısı olduğunda ani su ısıtıcıların güvenli olduğunu duymuştum fakat ben yine de emin olamadım, sizlere sormak istedim. Topraklama da var tabii ki hatta. Sizce bu şartlar altında, Arzum AR064 model ani su ısıtıcı şofben güvenilir midir? Kullanmalı mıyız? Bir de, bu cihazın yanında bir adet n-otomatik şalteri vardı sanırım fakat o montajlanmadı cihaz takılırken. Çok önemli midir bu şalter? Hayati önem taşır mı? Teşekkürler. Son düzenleyen: Moderatör: 7 Ocak 2021

Merhaba. Bu 3 kademeli (3200, 4400, 7600 watt) elektrikli şohbeni sürekli ve güvenli kullanmak için ayrı linye hattı, toprak hattıyla beraber çekilmiş olması gerekiyor. 3. kademede bu şohben 7600 watt'da yaklaşık 30 A'i bu şebekeden çekebilmiş olur, oysa evdeki topraklı prizlerden max. 16 A sürekli olarak çekilebilir. Bu yüzden 2. ve 3. kademede güvenli kullanılabilmesı için ayrı linye hattının elektrikçiyle şohbene kadar çekilmesi gerekiyordu. şohbene ilave edilmiş otomatik sigorta, bu şohben ayrı bir linye hattıyla çekildiğinde şohbenden önce ona bağlanmış olmalıydı. Şu anda şohbeniniz topraklı bir prizden topraklı fişle evdeki elektriğe bağlıysa; 1. kademede 16 220= 3520 watt max. sınırı evdeki tüm topraklı prizler için olup, 1. kademe watt değeri bu kadar veya bunun daha altında olma şartyla (1. kademe olan 3200 watt 3520 watt 'ın altındadır) geçici olarak ancak 1. kademedeyken elektrikli şohbeni çok güvenle kullanırsınız, 2. ve 3. kademelerde sürekli ve çok güvenli şohben kullanımı için; ayrı linye hattını yetkili elektrikçiyle çektirip şohbenden önce ilave verilen bu otomatik sigortayı da sigorta kutusu içinde monteli iken duvara vidalatıp monteletirsiniz. Ancak bu şohben şu geçici durumda sadece topraklı bir prize takılıysa 1. 2. ve 3. kademelerde şimdilik kullanmayın, 1. kedeme rezistansının watt değeri 3520 watt 'ın aşağısında kaldığı için şimdllik prizdeyken 1. kademeyi sürekli kullanın. Çekilmiş sağlıklı bir toprak hattının, kaçak akım rölesinin evinizde bulunabilmesi, topraklı priz veya ayrı linye hattıyla şohbene çekilip gelmesinde toprak hattının bulunabilmesi zaten olmazsa olmaz bir şarttır. Çünkü bu hayati hat özelikle su ile yıkanırken oluşabilecek tüm kaçak akım olasılıklarında kesin çarpılmama güvenceniz olacaktır. Kolay gelsin.