O zaman prizi çıkartıp bir de öyle deneyeyim bakalım.

Cihaz sürekli şarjda zaten.

Merhaba. Devreye girmedi demeniz aslında biraz yanlış olur, devreye girip çok kısa sürede "bip" sesiyle anında kapanmıştır, sizin bu UPS'niz. Bunun olası olabilecek nedenleri olarak ; 1- UPS aküsü çok az şarjlıdır, yeterince şarj edilmemiştir. 2- Yeterince şarjda (En az 10 saat) kaldığı halde şarj kontrol devresi nedeniyle olabilir. 3- UPS aküsünün içten plakalara emdirilmiş olan jel elektroliti içten kurumuş olabilir, yeterli şarj süresinde kalsa bile yine amper saat kapasitesinin aşırı düşüklüğüyle sistem açılıp hemen biple kapanmıştır. 4- UPS'ye 850 VA anma gücünün çok üstünde yük bağlanmıştır, bu toplam cihaz gücünü akü gücü inverterle tam olarak karşılayamadığı için açılıp biple birlikte hemen kapanmıştır. 5- Anakartın elektronik devrelerinde herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir. 6- UPS'nin iç trafo bağlantısının lehim bağlantıları aşırı sıcakta eriyip devre dışında kalarak bip sesiyle yine bir uyarıyı vermektedir. Birkaç yıl önce bunu yaşamıştım. UPS içindeki tüm geçme bağlantılardan birindeki bir zaafiyette de uzun bip sesiyle uyarı verip inverteri hiç açılmamaktadır. Aküsünün yeterince şarj olmadığını ve akü kaynaklı iç sıkıntıdan olmadığını tam olarak anlamak için en az 10 saat şarjda bırakıp öyle bir deneyin. Yine bip sesli bu kesilme varsa son beş olasılık nedenli mutlaka servisine vermeniz gereklidir. Geçerli olan garanti süresince ücretsiz olan akü değişimini Tunçmatik servisleri sağlıyor. Kolay gelsin.

Evet imzadaki sistem ile kullanmaktayım. Akım korumalı priz de yine Tunçmatik.

En mantıklısı servis.

Hangi şehirde iseniz Tunçmatik'in sitesinden bakıp o servisle direk konuşabilirsiniz. Dağıtıcılar ve Servis Noktaları | Tuncmatik İyi Elektrik MEKAM ELKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GÜÇ SİS SAN TİC LTD ŞTİ Adres : BAHÇE MAH. BURHAN FELEK CAD M. ÖZÜŞEN APT. ALTI NO:12/A AKDENİZ Telefon : +90-324-2371881 Faks : +90-324-2371641

Dediğim gibi servise gönderin. UPS varken akım korumalı prize gerek yok. Akım korumalı priz belirli voltajlar dışına çıkıldığında elektriği kesiyor diye hatırlıyorum, UPS direkt devreye giriyor. Son düzenleyen: Moderatör: 11 Ağustos 2018

850 VA olan modelini kullanıyor. Yük altında bile %80 civarını geçmemeli diye tahmin ediyorum eğer imzadaki sistemse.

UPS'nin zaten kendi içinde AVR'si var. AVR = Automatic Voltage Regulation

Ürünü 23 Temmuz'da incehesap'tan almıştım. Onlarla mı iletişime geçeyim?

Akım korumalı priz takılı olması etki eder mi?

Prizi çıkarttığında da bir faydası olmaz diye tahmin ediyorum. Arkadaşın dediği gibi en mantıklısı servise götürmek. İçinde ki aküsü ömrünü yitirmiş olabilir ve ya kartında bir problem olabilir diye tahmin ediyorum.

Elektrik kesildiği an bilgisayar kapandı ve tekrar açıldı. Bu sırada UPS biplemeye başladı. Bilgisayarın kapanmasını önlemeyecekse boşuna mı aldım şimdi bunu? Tunçmatik 850 VA kullanıyorum.

Modeli ne? UPS bilgisayarın istediği enerjiyi karşılıyor mu?

Servise götürün. Bende en ufak voltaj düşmesinde bile devreye giriyor.