Merhaba. İki konuda da bahsettiğim gibi evde topraklama sadece mutfakta. Mutfaktan üçlü çekerek sorunu çözdüm. Kasada elektrik kaçağı yok gözüküyor artık. Ayrıca size iki sorum var. Birincisi bu hoparlör bilgisayarı kapatmama rağmen açık kalıyor bu teknik bir şey mi diğer mouse falan kapanıyor yazılımsal bir şey olabilir derseniz araştıracağım. İkinci soru evin elektriği ile alakalı. Evin şarteli 2-3 haftadır sürekli atıyor. Bugün elektrikçi geldi dedi 25amper sigorta var(dıştaki ana sigorta 40) bu 25 olan özelliğini kaybetmiş Çarşamba 32 amper takacağız. Şimdi bu doğru mu yani 25den 32ye geçmesi? Olması gereken bu mu ev müstakil direk ile arası 10 metre ancak var belki yok ve diğer bir sorun direkten eve çekilen kablo ile ilgili bir sorun var galiba bizimkiler öyle diyor ince mi demişlerdi hatırlamıyorum. Ayrıca trafo eve çok yakın. Öyle bir sorun da var. Okudunuz için teşekkürler.

Her hangi bir prizi açıp içinde sarı yeşil kabloyu görürseniz o topraklama kablosu demektir.

Merhaba. 1- Hoparlör PC kasasındaki USB'den direk 5 voltla besleniyorsa bu normaldir, kasa prizden çekilip elektrikle irtibatı tam kalmayıp kapatılmadıkça kasa çalışamaya kapalıyken, PC işletim sistemi açılmasa bile PSU'dan 5 voltla yine beslenir, çünkü PSU'nun STD 5 volt STD çıkışlı besleme devresi PSU kapanmayıp işletim sistemi kapalı olduğunda da USB'den akım vermeye devam eder, bu durum yazılımsal değil PSU'nun iç teknik özelliğiyle ilgilidir. 2- Evet olabilir, çünkü ana sigortanızın 40 A olması ve alt kademede takılanın 25 A veya 32 A olmasıyla bu o kadar büyük önem taşımaz, her ikisi 40 A'an küçük amper değerlerinde olduğundan tercihen her ikisi de takılıp kullanılabilir. 3- Şebeke orta gerilim/alçak gerilim trafosu müstakil evinize biraz yakın olabilir, ince kesitli kablo çektiklerini ben sanmıyorum, en uygun kesitlisini mutlaka seçip kullanmışlardır. Evinize çok yakın yüksek gerilim hattı veya orta gerilim hattı pencere camlarına çok yakın geçseydi elektromanyetik etkisi sağlık açısından olumsuzluğu yaratırdı, sizde ise trafo kulübesi veya trafo evinin yakın olmasıyla bir tehdit yoktur, içiniz rahat olsun. Çünkü şebeke trafoları açık yüksek gerilim havai hatları gibi çok geniş olan alanlara elektromanyetik alanlarıyla etki edemezler, bu olsaydı orta gerilim/alçak gerilim tipindeki şebeke düşürücü trafolarının da meskun mahaller içinde değil çok daha uzak alanlara konulmaları gerekirdi. Trafoların iç mağnetik akıları sadece kendi iç nüveleri içinde dolaşır, bu nedenle mağnetik akılarını dışarıya zararlı mağnetik alan sızıntısı şeklinde kesinlikle verebilme durumları yoktur, bu konuda merak etmeyin. Kolay gelsin.

Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımda bulunduğum odada kullandığım üçlüyle elektrik çarpıyor. Kontrol kalemini duvardaki prize değdirdiğimde yanmıyor ancak o prize üçlüyü takınca üçlüde yanıyor. Sorun üçlüde mi diye kasayı direkt prize takıyorum, kontrol kalemini PSU ve anakarta değdirince yanıyor. Diğer odada denedim yanıyor. Diğer odadaki üçlüyü denedim yanıyor. Statik elektriği attım bu sefer kasanın şarteli kapalıyken yanmıyor, açıkken yine yanıyor. Zaten RGB hoparlörler şarteli açınca kasayı açmadan başlıyor yanmaya. Sorun onlarda değil çünkü onlar takılı değilken de yanıyor. Şimdi arkadaşlar bu durumda evde topraklama olup olmadığını nasıl anlarım? Kasayı gidip mutfağa takmak istedim mutfakta boşta olan iki priz de pert durumda. Bir tane üçlü var, bulaşık ve çamaşır makinesinin ayrıca dolabın da takılı olduğu. Gidip ona takmayı düşünüyorum ancak forumdan da akıl almak istedim. Ayrıca kasayı mutfağa yine üçlüyle takacağım çünkü mutfak prizleri yerden yukarıda kasa direkt yetişmiyor oraya. Buraya kadar okuduğunuz için teşekkürler. Yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Son düzenleyen: Moderatör: 6 Ağustos 2023

Merhaba. Evet, bu konuda yetkili elektrikçi ve yetkili elektrik görevlileri bunu onaylarsa eve şebeke elektriğini taşıyan bu havai kabloyu mutlaka değiştirin, bu daha iyi olur. Bu konuda bir hata yapılmış olabilir, yıllar öncesinde. PSU'nun 5 volttluk standby'ında USB'den elektrik alınmaya davam edilmesine çözüm olarak PC'yi şebekeden uzatmalı prizlerin ON/OFF anahtarlarından (çift taraflı neonlu, 4 uçlu anahtarlarla) kapadığınızda PSU' ya gelen elektrik kesin olarak kesileceğinden bu durumun mutlaka ortadan kalkması gerekir. Kolay gelsin.

Merhaba. Topraklı prizlerdeki faz ucu ile toprak ucu (topraklı prizdeki karşılıklı 2 metal uç) arasında faz ve nötr (topraklı prizin 2 deliğinden) arasında avometreyle AC skalasındaki ölçümünde 220-230 volt AC' nin de ayni sayısal değerde ölçülmesi çok kaba olarak bu evde bir topraklama hattının iyi veya kötü olarak mutlaka bulunduğunu bize gösterir. Ama bu çok kaba bir ölçümdü. Toprak hattının çok sağlıklı olup olmadığını anlamak için yetkili bir elektrikçiyle MEGER topraklama test ölçümünün yapılması gereklidir. Bu ölçümlerde bir aksaklık görülürse topraklama hattının güçlendirilmesi gereklidir. Kolay gelsin.

Çok sağolun tekrardan. Dediğim gibi ince mi çekmişler ben tam ne dendiğini hatırlamıyorum ama net hatırladığım çekilen kablonun değişmesi gerektiği söylenmişti. Dün elektrikciye sorduğumuzda da bu konuyu onayladı. Ama gelen görevlilerle konuşmanız hem ekonomik hem de bilgi açısından daha iyi olur dedi. Yıllardır böyle kullanıyoruz. Hoparlör konusunda da beni aydınlattığınız için teşekkür ederim. Başka USB bölümüne takarsam da aynı mı olur yanmaya devam eder mi? Çünkü kafama takılan şey evdeki diğer bilgisayarda bu hoparlörün bilgisayarın kapanmasıyla beraber olarak kapanması.