50-110-220 mutfağımdaki prizlerin uçlarını ölçtüğümde aldığım gerilim sonuçları. Sorun kaçak akım rolesine gelen nötr uçtaymış. Yerine başka yerden gelen nötr takınca sorun düzeldi.

Apartman da topraklama var mı?

Merhaba, şuan sorununuz düzeldi mi? Dalgalanma olarak bu denli bir değişimin oluşmuş olması şebeke kaynaklı bile olamaz 50-110-220V neyin hangi uçlar arası ölçümler yazarsanız daha net değerlendirme imkanımız olur.

Klişe olacak ama buradan verilen tavsiyeler pek doğru olmayabilir, işini bilen bir elektrikçiye bırakın bence.

Hiçbir şey yokken süpürgeyi prize taktık ardından çalıştırmaya bastığımızda birden voltaj dalgalanmaya başladı. Süpürgeyi prizden çıkarmamıza rağmen şu anda hala voltaj dalgalanmaları yaşıyoruz. Sigortaları kaçak akım rölelesini binanın girişindeki daire elektriğini kapatıp açtık fakat sorun düzelmedi. Ne yapmamız lazım?

Var hocam. Ayrıca sigortaların çıkışlarında sabit 220V alırken bazı prizlerde 50-110-220 arası oynuyor. Bilen yok.