Kaçak akım röleleri attığında sorun nerelerde aranmalıdır tarzında bir yazı mevcut. Buraya link bırakıyorum. Kaçak akım rölesi attığında sorunun nereden kaynaklı olduğunu bu şekilde bulabilirsiniz. Kaçak Akım Rölesi Nedir | Nerelerde Kullanılır | Çalışma Prensibi Nedir | Kaçak Akım Rölesi Neden Atar | RCD Test Raporu

Fişlerin hepsini söküp baktım sağlam duruyorlar. Son düzenleyen: Moderatör: 23 Temmuz 2021

Evet arkadaşlar röle seyrek olarak atıyor attığında bazen hemen kaldırılabilirken bir keresinde bütün sigortaları indirmeme rağmen açılmadı bildiğim kadarıyla sorun nötr hat üzerinde olmuş oluyor sigorta kutusunu açtığım zaman nötr ve topraklama klamensi olmadığını gördüm kaçak akım koruma rölesinden çıkan nötr hat direkt duvarın içine giriyor kolon deliğinden gelen topraklama hattı da aynı şekilde bir kabloya bağlanmış o kablo da nötr hattın gittiği deliğe giriyor bu delikte sadece bu 2 kablo var anladığım kadarıyla duvar içinde dağıtmışlar görüntü aşağıdaki gibi sizden röleyi attıran sorunu nasıl bulabileceğim konusunda yardımcı olmanızı istiyorum teşekkürler.

Selamlar. Makel markasının KAR'larını tavsiye etmiyorum. Ortada problem yokken bile atıyorlar genelde. Siemens marka KAR ile değişim yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer problem devam ederse belirtin. KAR atma durumları: Nötr-faz akım farkı (Ev için 30mA maksimum) Nötr-Toprak teması Fazın toprak üzerinden tamamlanması

Hocam toprak ve nötr kısa devre yaparsa atar bir sebepte prizlerde bulunan nötr yerinden çıkmış olabilir bunlardan hiçbiri değilse cihazlardan birisi attırıyor olabilir sigoratalar inik bile olsa toprak nötr kısa devre yaparsa röle düşer.

Belli bir cihaz belli bir şey yaparken kaçak yapabilir. Mesela çamaşır makinesi kaynatmaya girince rezistansın da kaçak olur bu yüzden kaçak akım atar ya da bulaşık makinesinde bulaşık yıkarken atar. 32 amper sigorta var yani evde şofben var belki şofben büyük rezistans devreye girince (2. ve 3. kademe) atar. Evde sarsıntı olur bu yüzden atabilir. Belki de kaçak akım bozuk.