Sıfırlama çok tehlikeli! hele hele garaj gibi toprağa değen bir yerde gerek yok.

Hocam sizin elinizdeki ekipmanlar ile anlamanız zor ve tehlikeli.

Toprak hattı en açık renkli kablo olur genelde sarı yeşil çizgili olur prizin orta kısmındaki yere bağlanır.

Sıfırlama önerilmiyor diye biliyorum.

Topraklama var mı yok mu nereden anlarım? Elektrikçi bana direkt üçlü priz verdi yani duvarda prizim yok.

Topraklama yapılır. Yakınlarda toprak zemin var ise bakır çubuklar ile topraklama yapılır. Beton zemin varsa maliyeti yükselir. Elektrikçi buat üzerinden 3x2.5 kablo çeker kullanırsınız.

Ne kadar zor bir işlem bu? Maliyeti ne olur? Bir de konu dışı ama imzadaki kasanın hava akımından memnun musun?

Böyle bir şey buldum. Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak. Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız. Üçüncü taraf çerezlerini kabul et

Apartmanın zemininde bize ait bir garaj olduğunu öğrendim ve elektronik davulumdan komşular rahatsız olduğu için oraya taşıdım. Ama elektrik tesisatı eski ve topraklanmış mı bilmiyorum. Elektrikçiye sordum ve buranın elektriği sadece lamba için yapılmış dedi. Ben de akım korumalı priz aldım. Sizce faydalı olur mu? Topraklama yaptırmak ne kadar zor bir iş?

Bu şekillerde ikinci topraklı diyebilir miyiz?

1 Topraksız 2 Topraklı 3 UPS prizi

Bak şimdi ne kadar sigorta varsa hepsini kapa garanti olması için. Sonra kontrol kalemini al ve garajdaki bir prizin iki girişine sok. Eğer kontrol kalemi işaret veriyorsa bir sigorta falan hala açıktır onu kapa ölmeyesin sonra. Sinyal yok prizde akım olmadığından eminsen tornavida ile prizi aç. Açtıktan sonra sarı renkli bir kablo varsa topraklama vardır.

Topraklama yoksa sıfırlama yapılır. Çok maliyetli olmaz. 1 servis ücreti ile yapılır.

Sıfırlama: topraklamanın yaptığı işi nötre yaptırmaktır. Nötr kablosu da yüksüzdür. Sizin cihazınızda toprak hattı direkt cihazın şasisine temas ediyor. Herhangi bir elektrik kaçağını toprağa iletiyor ve şasiye dokunduğunuzda çarpılmayı engelliyor. Siz sıfırlama yaparsanız nötr şasiye temas eder. Eğer apartmanın dışında faz ve nötrü yer değiştirirse sizin cihazın şasisine faz yani 220V olan kablo temas edecek ve cihazın dışına dokunduğunuzda 220V'a maruz kalmanızı sağlayacak.

Hocam maliyeti elektrikçiden tutunda garajın şekline hatta toprağa yakınlığına göre değişir. Fakat size şunu söyleyeyim akım korumalı priz yalan. Akım korumalı priz ile normal bir priz arasında fark yok. Sigorta kutusundan yeni kablo hattı çektirin. Apartmanda topraklama var ise ona bağlatın yok ise apartmanın bir yerlerinde filan olmaması lazım ama açıkta demir filan varsa oradan da topraklama yapılabilir.

Bizim evde de topraklama yok ve bilgisayarın dışına dokununca eli titretecek bir gerilim oluşuyor. Eğer öyleyse topraklama yoktur. Bir elektrikçi çağırıp kontrol ettirin. Çarpılmak istemiyorsanız sıfırlama yaptırmayın!

Bunun tehlikesini anlatmama gerek yok. Çok açık.

En iyisi iyi bir elektrikçi çağırayım.

Kasa güzel memnunum. Maliyet değişken ne kadar malzeme kullanılacağına göre değişir. Bina yeni ise topraklama olmak zorunda. O gittiğiniz elektrikçiden uzak durun. Bana soracak olursanız bunlarla uğraşmayın.

O dediğin belli olmaz. Toprak hattı çekmemiş olabilir elektrikçi. En güvenlisi açıp toprak hattı olan sarı renkli kabloya bakmak.

Bu işlemi üçlü prizde nasıl yapacağım? Çünkü bizim elektrikçi duvardan direkt üçlü prize bağladı yani duvardan çoğaltmıyoruz direkt olarak üçlü priz var elimizde.

Apartmanın dışında faz ve nötr kablolarının yer değişmesi imkansızdır. Değiştiği anda sayaçlar çalışmaz zaten. Binaya gelen kabloların içinden gelen akım yönü her zaman aynıdır. "R-S-T" ismindeki bu fazlar her zaman kahve, siyah ve gri renktedir ve mavi nötr olur. Eğer maviye nötr değil de R, S veya T verilir ise çıkacak problem bir kişinin sıfırlama dan dolayı çarpılmasından çok daha büyük olur.