Takabiliyorsanız şebeke elektriği ile de deneyin, kendinizin yapamayacağı bir şey ise servis çağırmanız en iyisi olacaktır.

Aynı sorunu Vestel marka klimamızda yaşamıştık. Sorun makineden çıkan kabloda bir miktar kaçak olmasıymış. Isıtma için daha fazla gaz gerektiğinden bir türlü çalışmıyormuş.

En son yazın açmıştık soğutma performansı iyiydi. Şimdi açık bırakıyorum, umarım işe yarar. @647624518 Eskiden doğrudan fişe takıyorduk. Şimdi sigorta bağlatmışlar acaba sigortadan kaynaklanıyor mu diye düşünmeye başladım.

Merhabalar öncelikle klimanız soğutma modunda sorunsuz ve uzun süre olarak çalışıyorsa ısıtma da aynı şekilde çalışması gerekmektedir. Klimanız ısıtma modunda güneş işaretinde olmayabilir. Klimanızı ısıtma modunda çalıştırdığınızda öncelikle dış ünite devreye girmeli ardından iç ünite çalışmalıdır. Çalışma süreleri 3-7 dakika arasında değişebilir. Eğer ki çalışmıyor ise iç veya dış ünite boru sensörleri arızalı olabiliyor. Elektronik kartı arızalı olabilir. Bir diğer ihtimal ise gazı kaçmış olabilir bir monometre olmadan basit bir şekilde anlamak için soğutmada çalıştırıp dış ünitede ki borularda buzlanma var mı yok mu bakabilirsiniz buzlanma var ise gazı eksik olabilir.

Bir süre açık bırakın, bir süre sonra çalışabilir. Eğer o'na rağmen çalışmıyorsa; Electrolux | Electrolux Electrolux | For Better Living, Designed in Sweden www.aeg.com.tr

Merhaba, AEG AHC 12'di model bir klimamız var. Sıcak moda aldığımda içerideki fan bir süre dönüyor ve duruyor. Dış motor ise hiçbir şekilde çalışmıyor. Sonuç olarak klima sıcak modda çalışmıyor. Soğutma moduna aldığımda ise hem dış motor hem içerideki fan çalışıyor. Sıcak modda klimanın dıışndaki bakır borulara dokunuyorum hiçbir ısı farkı yok. Sizce ne yapabilirim?