normal şebeke için evet ama motora bağlarsan işler değişir motor için bir şey söylersem yalan olur motor sistemlerinde sigortada önemli nasıl bir proje için kullanıcan, çok yük altında kalıcakmı, kaçak akımın oluşacağı yerde topraklama varmı bilgi verirsen daha net açıklama yapabilirim

Evet Atar. Çünkü Kaçak akım roleleri Giden Faz ile Nötr'e Gelen fazı ölçer ve Sen Asenkron motoru çalıştırdıı gın zaman sadece faz gidecek Nötr'e dönüş olmadıgı için direk atıcakdır.

Yalnız motoru çalıştırmak için öncelikle bir sürücü devresi çalıştırmak gerekmiyormu. En korktuğumda üç faz. Yanlış yaparsan korkunç sonuçlara yol açabilir dikkatli ol.

hayır zaten sigorta var amaç kaçak akımı önlemek

Ben konuyu anlıyamadım. Şİmdi siz 3 fazzla çalışan motora, sigorta görevi görsün diye Kaçak Akım Rölesimi takıcaksınız.?

ama kaçak akım rolesinin nötrü bağlı olmayacak. nasıl oluyor bu iş?

ayrıca beslenen röleler nötrsüz çalışabilir

<<<bu motor haricinde bağlayacağım dediğim alette 1 fazlı

Onlar ayrı. Onlar çalışabilir ama Normal bir Trifaze Kaçak Akım Rolesi Nötrsüz bagladıgın zaman hiç kalkmaz direk atar.

bu devre çalışır eğer alet 3 fazlı olsaydı sıkıntı çıkarabilirdi ama resimden çeşidini anlayamadım

Kendi soruma cevap veriyorum: Üç fazlı kaçak akım koruma röleleri nötrsüz üç fazlı yükler ile çalışır çünkü açma yapması için yapı gereği faz-nötr akımlarının değil giren çıkan akımların eşit olmamasına bakılır. Yoksa nötr olsa bile üç fazlı sistemlerle çalışmazdı çünkü fazlara eşit yüklendikçe nötrden geçen akım azalır ve bu yüzden faz-nötr arası büyük bir fark oluşur. Kendim de üç fazlı motorların kaçak akım rölesiyle çalıştığını gördüm.

peki buna motorla birlikte nötrü olan başka bir aleti aynı anda bağlayabilirmiyim?

besleme gerektirmeyen role, motor 3 fazlı nötrsüz, allette 1 fazlı nötrlü ikisini aynı anda bağlayacağım

evet ama röle görevini tam yerine getirmekte zorlanabilir veya geç tepki verebilir asıl önemli olan bağlayacağınız cihaz hangi akım çeşidinde çalışacak diyot kullanacakmı 3 fazlımı bu arada bir şey ekleyeyim. bazı kaçak akım röleleri gücünü üzerinden geçen akımdan alırken bazıları ek olarak besleme alabilir sizinki hangisi?

3 fazlı kaçak akım rölesine nötrü olmayan 3 fazlı yük bağlanırsa kaçak akım rölesi devreyi açar mı?

yukarıdaki gibi

iyide motorun nötrünü bağlamak zorunda değilsin şebeke elektriği olsaydı röle çalışmazdı ama röle 3 faz arasındaki değişikliklere göre tepki verebilir şöyle düşün motorun her hangi bir girişine temas ettin akım senin üzerinden topraklanmaya başladı 2 faz ile geriye kalan 1 faz arasında değişiklik oldu tabi bu sürede çarpılıyorsun elektrik üzerinden geçiyor röle bunu algılayıp elektriği kapatır veya röleden önce çok fazla akım geçmişse sigorta atar ama dediğine göre c tipi sigortaymış yavaş tepki verir ayrı konu ama sistem çalışır

hayır, şöyle düşünün: evimin 3 fazlı kaçak akım rolesi var ve bu evin içinde de tv, bilgisyar gibi tek fazlı nötrlü aletler var. ben bu eve nötrü olmayan 3 fazlı asenkron motor aldım ve odalardan birine kaçak akım rolesinin çıkışlarından trifaze hat çektim ve o odayda motoru bağladım ama motorun nötrü yok kaçak akım rolesi atarmı?

Normalde böyle bişey yapmayacağım ama: motor 3 fazlı 10 amper çeken üçgen bağlı 380 volt asenkron motor sigorta 3x20 amper c tipi otomatik sigorta kaçak akım rolesi 25 amper. motorlardan anlamam.

Ozaman Trifaze Kaçak Akım rolesi alarak kullanabilir. Ayrıyeten kaçak akım röleleri nötrsüz çalışmaz. Giden Fazla Gelen Faza bakar akım röleleri. arasındaki kaçak 30mA veya 300mA den olursa atar.

Bildiğim kadarıyla kaçak akım röleleri "TRİFAZE" ve "MONOFAZE" çeşitleriyle üretilirler. Gelelim konuya sonuç itibariyle kaçak akım durumunda röle 3 fazı kontrol edeceği için teorik olarak devrenin çalışması gerekir ancak monofaze röle için konuşacak olursak kaçak akım durumunda faz kayması yaşanır buda kısa devre gibi bir olayla sonuçlanır

eğer başka bir yük altında akım çekilmeyecekse dediklerine göre bu devre çalışır ama güvenlik için toprak hattı ve motor girişlerine mümkünse ıgbt modüllerle desteklenmiş kondansatör koy

tama ben onlara bir şey demiyorum benim anlayamadığım kısım eve trifaze elektrik nerden geliyor

yanıtınız için teşekkür ederim nihayet bir cevap buldum

kaç volt kaç amper zorlama torku ney motor çeşidi sigorta tipi her şeyi yaz

Yani trifaze kaçak akım rolesine nötrsüz 3 fazlı motor bağlarsam devreyi açarmı?

kaçak akım rolesine nötrü olmayan motor bağlayacağım.

Yeni Binalarda Artık Trifaze kullanılmaya başlandı çünkü: Artık Eskisi gibi Millet'te 1 Buzdolabı 1 Televizyon yok. Adam 3 Buzdolabı çalıştırıyor ayrıyeten Bulaşık, Çamaşır, Fırın Makinesi Çalıştırıyor ve bide üstüne klima çalıstırıyor ondan sonra hat yanıyor çünkü tek faz idare edemiyor o kadar akımı bunun için güvenlik amacıyla evlere Trifaze çekilmeye başlandı böylelikle. Salona Ayrı bir Faz, Mutfaga Ayrı bir faz vererek Hem güvenlik acısından hemde Fazların rahatlıgı açısın iyi oluyor.