UPS'in PSU'ya yetmesi gibi bir durum söz konusu değil. UPS'in kapasitesinin yüksek olması, daha uzun süre kullanım demektir.

Ben çok yararlı buldum. Tam açıklayıcı bir yazı olmuş. Son düzenleyen: Moderatör: 11 Haziran 2014

Merhaba arkadaşlar. Cooler master ın Gx750w güç kaynağı için ups alacağım. Ilk sorum şu, psu da aktif pfc var. Verimi artırıyormuş öğrendiğim kadarıyla. Bu güç kaynağına 1000 va ups yeter mi? Aklımda 2 model var aralarında 100 tl fiyat farkı var. Tek fark LCD ekran ise ucuz olanı alacağım. Düşünceleriniz nelerdir? Digitech Pro 1000Va Lcd Line İnteractive Siyah Ups - Vatan Bilgisayar Lite 1000Va Line İnteractive Ups - Vatan Bilgisayar

Recep bey eminsiniz değil mi? Gercekten çok mutlu oldum şuan. 600w çıkış gücü yazıyor örneğin. Bu 3-4 dakika da olsa çalıştırabilir değil mi? Benim için asıl önemli olan voltaj düzenleme. Eğer öyleyse çok daha düşük bir ups de işimi görür?

@Recep Baltaş Yanlış anlamadıysam 100 tl'lik bir ups'de 1000 tl'lik bir ups'de aynı sisteme yeterli ancak 100 tl olan elektirik kesintisinden sonra 2 dakika, 1000 tl olan 30 dakika çalışmaya devam eder ama ikisi de kullanılabilir mi diyorsunuz? Son düzenleyen: Moderatör: 11 Haziran 2014

Ben de öyle anladım ama emin olmak istiyorum. Link paylaşmam uygun olur mu bilemediğim için metni kopyaladım. Bir sitede şöyle yazıyor : Watt değeri KGK'den çekilebilecek en yüksek gerçek gücü ifade eder. VA değeri ise çeklebilecek akımla ilgilidir. Bir KGK'de ne Watt değerini, ne de VA değerini aşabilirsiniz. Çektiğiniz gücün VA cinsinden değeri sınırlar dahilinde olsa bile Watt cinsinden değeri KGK'nin Watt limitini aştığı zaman aşırı yük durumuna gelmiş olursunuz. Aynı şekilde, siz Watt cinsinden değeri aşmasanız bile eskaza VA cinsinden değer geçilirse bu da bir aşırı yük durumudur. KGK üreticileri genellikle VA ve Watt değerlerini, yaklaşık 0.6 güç faktörüne sahip yükler için tasarlarlar. Yine de bağlayıcı olan teknik özellik listesinde yazan değerdir ama bizim gördüğümüz modellerde böyleydi. Bu da piyasada genellikle bulunan güç sınıfları için şöyle bir tablo ortaya çıkarıyor: 600 VA: Böyle bir KGK'ye en fazla 360 W yük bağlayabilirsiniz 650 VA: Böyle bir KGK'ye yaklaşık 390 W yük bağlayabilirsiniz. 850 VA: Böyle bir KGK'ye yaklaşık 510 W yük bağlayabilirsiniz 1000 VA: Bu da 600 Watt besleyebiliyor. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Sanılanın aksine, bilgisayarınızdaki güç kaynağının aktif PFC'li olması bu işi değiştirmiyor. Kullandığınız güce, hatta aktif PFC'li bir güç kaynağınız varsa ona göre seçmeniz gerekecek. Biz burada bir PC için kesintisiz güç kaynağı seçim kriterlerini sıralıyoruz. 1. Kaç Watt güce ihtiyacınız var? Kullandığınız güç kaynağı kaç Watt olursa olsun, kullandığınız kadar gücü çekersiniz. Şu anda bu yazının yazıldığı bilgisayarda 600 Watt üzeri bir güç kaynağı var ama şebekeden çekilen güç 120 Watt civarında. Tam yük altında ise 250 Watt'ı geçmiyor. Yani güç kaynağının üzerinde 600 W yazıyor diye 600 W karşılayabilen bir KGK almamız gerekmiyor -tabii bir önceki bölümde bahsettiğimiz Aktif PFC uyumsuzluğu olsaydı iş değişecekti. Bu bilgisayara iki monitör ve bir de harici disk bağlı. Bunları da KGK ile beslemek gerek – elektrik kesintisinde monitörler kapanırsa işimizi kaydedip çıkmak mümkün olmaz. Aynı şekilde, işin kaydedildiği sabit disk kapanırsa işi kaydetmek de olanaksız. Monitörlerin ortalama 40 Watt çektiğini varsayarsak, bunu sisteme ekleyince 350 Watt gibi bir değer buluyoruz. Yani ihtiyacımız olan 350 Watt yukarısında güç sağlayabilen bir KGK. Bu genellikle 600 VA ve yukarısı anlamına geliyor – güvenli tarafta kalmak için 650 VA ve yukarısını seçmek yerinde olacaktır. Yine bir yanlış bilgi, yüksek güç değerlerinin daha uzun süre akü kullanımı verdiğidir. Bu her zaman doğru değil; bunu bilmek için kullanılan akü kapasitesini bilmelisiniz. Son düzenleyen: Moderatör: 11 Haziran 2014