levha gm diyorda ayrıyetten bakır cubuklardan bahsetmiş pano ile ilgili sorun yok fakat tel cit in 4 kenarından rgü teliyle baglamış bakır rgü şeride rgü şeridini bakır kazıklara oraya kadar tamam fakat topraklama lçüm bacası neymiş hala ordayım galvanizi nerde kullanmış sanırım tel citlerde bulunması lazım tahminimce Babamı namaz kılmış, dua ederken grünce Benim için de dua et deyiveriyorum Ve babamın cevabıyla sarsılıyorum Kendisi nerede, derse, ne diyeyim?

Temel topraklama projesine benziyor. lçüm bacası topraklama değerini lçmek için kullanılır.

senden çevre topraklaması istemişler 50mm rgü bakır yerine fi8 kullanmalısın mimari proje mevcut ise baca tipi orada belirtilir fi8 i bakır elektrotlerla irtibatlandırmalısın irtibatlandırırken bakır klemens kullanmalı irtibat blgelerini zift ile izole etmelisin. not: +95mm temel topraklama hattı istenmiş bununla ilgili zel bir şartname yok ise gavaniz şerit ile temel topraklaması yapılıp bakır elektrot uçlarına filiz çıkman gerekir. birde dış koruma telini topraklaman gerekmekte 50mm nyy kablo ile hem bakır elektrotlara hemde dış koruma teline irtibatlamalısın. El emeği bıçak kılıf bardak imalatı yapıyorum seven ilgi duyan var ise instagram hesabım turkcrafts takip edebilirsiniz.

: senden çevre topraklaması istemişler 50mm rgü bakır yerine fi8 kullanmalısın mimari proje mevcut ise baca tipi orada belirtilir fi8 i bakır elektrotlerla irtibatlandırmalısın irtibatlandırırken bakır klemens kullanmalı irtibat blgelerini zift ile izole etmelisin. not: +95mm temel topraklama hattı istenmiş bununla ilgili zel bir şartname yok ise gavaniz şerit ile temel topraklaması yapılıp bakır elektrot uçlarına filiz çıkman gerekir. birde dış koruma telini topraklaman gerekmekte 50mm nyy kablo ile hem bakır elektrotlara hemde dış koruma teline irtibatlamalısın. fi8 rgülü kablo degil sanırım fakat projede rgülü bakır diyor temel topraklaması mevcut son topraklama kazıgı her iki ucuna ne baglayacaz Babamı namaz kılmış, dua ederken grünce Benim için de dua et deyiveriyorum Ve babamın cevabıyla sarsılıyorum Kendisi nerede, derse, ne diyeyim?

bu mahalalelerde grdüğümüz doğalgaz absınç düşürme istasyolanarının bir projesine benziyor.. Dediğin gibi lçüm bacası da topraklamanın yeterli olup olmadığını konttrol etmek için kulalnılan tesisatın kablo demetleri vardır, meger cihazını bağlamak içindir... ynetmeliğine gre tabi ilk teslimde ve peryodik aralıklarla lçüm yapılması şarttır.. İmalat, montaj yntemi nasıldır nedir bilmiyorum... kontrol lkalemine bir bak daha deteylı ve doğru bilgi alırsın.. http://www.kontrolkalemi.com/ Din Kitaplarını Okuyup Anlayana Ateist, Okuyup Anlamayanlara "dindar" denir... Nikola TESLA.. ben mi? Ne okurum ne anlarım... Kendi kendime de uyuz oluyorum ama olamıyorum.. "Ama efsaneyi çıkarıp atarsan ve yaptıkları eylemlere bakarsan... .. Jedi'ların mirası başarısızlıktır. İkiyüzlülüktür, kibirdir."

Topraklamanın yeterli olup olmadığını lçmek için bir yer bırakmış sanırım wheston kprüsün kurmak içindir... Topraklama lçümü, yntemi, strandardı diye arat gogıl amcaya Din Kitaplarını Okuyup Anlayana Ateist, Okuyup Anlamayanlara "dindar" denir... Nikola TESLA.. ben mi? Ne okurum ne anlarım... Kendi kendime de uyuz oluyorum ama olamıyorum.. "Ama efsaneyi çıkarıp atarsan ve yaptıkları eylemlere bakarsan... .. Jedi'ların mirası başarısızlıktır. İkiyüzlülüktür, kibirdir."

bana şebekeden gelen gerilimin sigortaya bağlanış çizimi lazım işte geldik gidiyoruz bilinmez diyara, Eskiden karpuz idik şimdi dndük bir hıyaraaaaa

hacı burda grdüğüm anladığım kadarıyla toprağı kaz levha gm diyo levhaya şu ttr kablo belirtilen kesitten bağla dio kabloyu sonra bi panoya gtür panonun içinde şu bakır profillerden oluşan klemes bağlantı noktasından takmanı gstermiş sanırım o klemens dende kullanılan cıhazlara belirtilen kesitteki kablodan bağlamanı gstermiş sanırımben leva yerine çukur kazar balyozla kalın bakır çubuğu çakıyodum sonra dediğim gibi elektrik panosundaki bakır klemens çubuguna baglıyodum onekine?

rgülü bakır dedigi 95mm nya çıplak kablo. bayındırlıga ve bir çok zel kuruluşa yaptım fi8 kullandım ve çevre topraklamasında fi8 daha uygundur temel topraklamasından çıktıgın filizleri 20 cm den kesip şu anda yapacagın çevre topraklamasına 50mm nya kablo ile irtibatlıyacaksın drt kşeye som bakır elektrot çakmanı ve bunlarıda çevre topraklamasına irtibatlamanı istiyor artı olarak 3 kşesindende tel rgüye irtibatlamanı istiyorlar. El emeği bıçak kılıf bardak imalatı yapıyorum seven ilgi duyan var ise instagram hesabım turkcrafts takip edebilirsiniz.

byle bir proje buldum bununla ancak bazı şeyleri anlayamadım ayrıca teklif istemişler topraklama lçüm bacası nedir? nette araştırdıgım kadarıyla birşey bulamadım net olarak bende konuyu buraya acmakta buldum sanırım dogalgaz kazanının ntürize etmek amaclı bir topraklama sistemi bununla ilgili bir çalışma yapan gren veya bilgisi olan var mı yardımlarınız için şimdiden teşekkürler Babamı namaz kılmış, dua ederken grünce Benim için de dua et deyiveriyorum Ve babamın cevabıyla sarsılıyorum Kendisi nerede, derse, ne diyeyim?