asdfasd konuyu kimse okumamış :p evin dışında bitane pano var, burda 380 volt var, panoyu yapan sağolsun bir tane de grup priz koymuş içine. bu prizde ground var . ben de burdan 3x2.5 kablo çektim bir tane :p toprak var yani. 2 değil, 3 tane tel var çektiğim kabloda, bir şeyi birleştirmiyorum. bu kabloyu ikiye ayırdım ek yapıp, bir ucuna şofbeni bağladım, bir ucuna grup priz koydum bitane. şimdi sarı-yeşil kabloda elektrik var :p ntr ile bişeyi birleştirmedim. prizi ters çevirip deniycem ama, ntr ile bişeyi birleştirmediğim için etki edeceğini sanmıyorum @banneduser hocam mutfakta sicak su tesisati yok, şofbeni lavabonun altına koydum, sıcak su gelsin diye, fırında yine mutfakta işte. yıkanmıcaz bunla yani :P 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

Şofben de topraklama olmazsa çarpilma sz konusu olabilir. Şebekede ariza vs sonrası faz ntr ters donerse sıkıntı olur sen elektrikçi çağır kazık çakıp topraklama yapsın Şuan bulduğun çzümde en ufak arızada çarpılma riskin var . Evde düzgün standart bir toprak hattın olsaydı elektriik vermezdi gztermiş olduğun yerler. Şuanda çzüm olarak düşündüğün olayda kyde bir arıza olsa ve sizin eve gelen hattaki kablolar ter bağlansa notr farz yer değişse çarpılabilirsin. Maksimum 300 lira tutar toprak hattı çektirtmen bir elektirikçiye. Evdeki canlar paradan daha değerlidir. .

Çekilin elektrikçiyim ben sen sıfırlama yaparken ntürle topraklamayı aynı yere baglaman gerekirken fazla toprağı aynı yere başlamışsın o yüzden topraklama da elektrik var sana tavsiyem ncelikle faz A bir kablo elektrik olmayan yani ntüre grup prizin topraklama ve ntürünü baglayacaksın şohbenin baglantı klemensine bak faz hangisi ise ona fazı bagla topraklama ile ntürü aynı baglayabilirsin ama topraklama çekmeyi neririm yinede sıfırlama yapacam dersen yukardaki adımları uygula abi şyle diyim. bir tane pano var evin dışında. burda topraklı priz var. bu prizde her şey ok, sıfırlama pininde elektrik yok. ben buraya bir tane 3x2.5 kablo taktım, 15 metre çektim. şofbene bağladım (3 kabloyu rengine gre bağladım işte, mavi kahve sarı yeşil) aynı kablodan bi ek alıp grup prize girdim (yine 3 kablo, mavi kahve sarı-yeşil). fazla ntrü birleştirmedim yani :p 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

yolbulucu bunu yazdı noname bunu yazdı Şofbene zel, kalın hat çekmen lazım aq çoklu prizleri ayrıca çek :D kalın hat çektim işte, aynı hattan bide priz istiyorum, ona da fırın takçam :P ayrı bi kablo daha çekemem ya, yok mu bi yolu ake, kablosuz şarj yapıyo millet Vardır elbet de, toprak kısmında mı elektrik var doğru muyum, şofbenin bağlantısını nasıl yaptın ki, düzenli olarak toprağa enerji mi veriyor şofben aqü. hiç tecrübem yok şofben konusunda bilemiyorum abi işte içinde 3 tane kablo vardı bağladım ben de onlara rengi rengine 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

şofbeni topraksız kullanmak sıkıntı be hocam valla ben ocakta su kaynatıp yle yıkanırım daha iyi tam anlamadım yaptığını, bi tane prizden üçlü priz uzatma çektin sanırım, bu halde toprak hattında elektrik yokken şofbeni bağlayıncamı elektrik geliyo toprak hattına

eengineer bunu yazdı Şofben de topraklama olmazsa çarpilma sz konusu olabilir. Şebekede ariza vs sonrası faz ntr ters donerse sıkıntı olur sen elektrikçi çağır kazık çakıp topraklama yapsın Şuan bulduğun çzümde en ufak arızada çarpılma riskin var . Evde düzgün standart bir toprak hattın olsaydı elektriik vermezdi gztermiş olduğun yerler. Şuanda çzüm olarak düşündüğün olayda kyde bir arıza olsa ve sizin eve gelen hattaki kablolar ter bağlansa notr farz yer değişse çarpılabilirsin. Maksimum 300 lira tutar toprak hattı çektirtmen bir elektirikçiye. Evdeki canlar paradan daha değerlidir. abi toprak var diye biliyorum evde, bir de parasında değilim cidden, amk elektrikçisini elli kere çağırdık, bu gün gelicem yarın gelicem sallayıp duruyo. ky yeri olduğu için usta bulmak sıkıntı. olanlarda amcık amcık davranıyolar. 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

yolbulucu bunu yazdı Foxxxxxx bunu yazdı Çekilin elektrikçiyim ben sen sıfırlama yaparken ntürle topraklamayı aynı yere baglaman gerekirken fazla toprağı aynı yere başlamışsın o yüzden topraklama da elektrik var sana tavsiyem ncelikle faz A bir kablo elektrik olmayan yani ntüre grup prizin topraklama ve ntürünü baglayacaksın şohbenin baglantı klemensine bak faz hangisi ise ona fazı bagla topraklama ile ntürü aynı baglayabilirsin ama topraklama çekmeyi neririm yinede sıfırlama yapacam dersen yukardaki adımları uygula abi şyle diyim. bir tane pano var evin dışında. burda topraklı priz var. bu prizde her şey ok, sıfırlama pininde elektrik yok. ben buraya bir tane 3x2.5 kablo taktım, 15 metre çektim. şofbene bağladım (3 kabloyu rengine gre bağladım işte, mavi kahve sarı yeşil) aynı kablodan bi ek alıp grup prize girdim (yine 3 kablo, mavi kahve sarı-yeşil). fazla ntrü birleştirmedim yani :p Sen sıfırlamayı nasıl yaptın o zaman sıfırlama ntür ile topraklamayı birbirine bağlamak demek sen nasıl yaptın grup prizin kablosu 3 adet değil mi saro- yeşil mavi kahverengi veya kırmızı sen neyle neyi birleştirdin? abi hiç bir şeyi birleştirmedim ya. :| ben sifirlamayi topraga giden hat sanıyodum yle kullandım cümle içinde 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

Hocam kolay gelsin umarım sorunsuz çzersin ama ben şohbenin olduğu yerde neden fırın kullanacağını anlamadım. d Suyu buharlaştırıp içeriyi saunaya mı çevireceksin. . d ride or die..

bağlantıları aç. kabloları yanlış bağlamışın. + ile toprak deyiyor edit bide ev eski ise kablolara dikkat et. yakma evi. samaccc tarafından 04/Ağu/20 23:30 tarihinde düzenlenmiştir Minimalist Değilim Tembelim

yolbulucu bunu yazdı selamlar babannemler korona yüzünden kydeki eve geçtiler, daha ıssız diye. ben de eve bitane şofben taktım, şu resimdekine çok benzer. üstünde topraklı priz lazım diyodu ben de alete topraklı priz olan yerden kablo çektim. aynı kabloya başka bir cihazı da bağlamak için ek yaptım. bir ucunda şofben bir ucunda bitane grup priz var. buraya kadar her şey ok ama bu şofben sıfırlamaya elektrik veriyor :p grup prizdeki sıfırlama pinlerine kontrol kalemiyle bakınca elektrik var. ne yapmam gerekir? alet mi bozuk? yoksa bunlar byle mi. alet bu : grup prizde elektrik olan kısım bu : Hocam selamlar. ncelikle aman dikkat diyorum. Normal şartlarda topraktan akım akmaması gerekiyor araya şofben bile bağlamış olsan. Sofben için ilk kablo çektiğiniz yerde herhangi bir problem olmadığını varsayıyorum. Belki şofben içerisinde kabloları ters sıra ile bağlamış olabilirmisiniz? Yada grup pirize kabloları ters bağlamış olma ihtimaliniz nedir? Mümkün ise bağlantılarınızın resmini atabilirseniz teknik olarak size daha doğru bilgi verebilelim. Not: Elektrik-Elektronik Mühendisiyim :) hocam rengi rengine bağladım, sabah tekrar kontrol edebileceğim. faz-ntr rengini değiştirip deneyeceğim ilk yine olmazsa bağlantıların resmini atarım. çok teşekkür ederim şimdiden 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

noname bunu yazdı Şofbene zel, kalın hat çekmen lazım aq çoklu prizleri ayrıca çek :D kalın hat çektim işte, aynı hattan bide priz istiyorum, ona da fırın takçam :P ayrı bi kablo daha çekemem ya, yok mu bi yolu ake, kablosuz şarj yapıyo millet Vardır elbet de, toprak kısmında mı elektrik var doğru muyum, şofbenin bağlantısını nasıl yaptın ki, düzenli olarak toprağa enerji mi veriyor şofben aqü. hiç tecrübem yok şofben konusunda bilemiyorum... said addicted.

Şofbene zel, kalın hat çekmen lazım aq çoklu prizleri ayrıca çek :D kalın hat çektim işte, aynı hattan bide priz istiyorum, ona da fırın takçam :P ayrı bi kablo daha çekemem ya, yok mu bi yolu ake, kablosuz şarj yapıyo millet 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

Ben elektrikçiyim diyip topraklama ile ntr birleştir demek ne kadar ilginç :S @yolbulucu hocam panoyu kontrol etmişsin. Bağlantılarını tekrar kontrol et. Şofbeni bağlamadan 3lü prizi kontrol et. Topraklamada elektrik yoksa, şofbeni taktıktan sonra elektrik geliyorsa at şofbeni yenisini al ya da tamir ettir :) Topraklamaya elektrik verirsen ebesinin amı gibi fatura gelir. Elektrikçi değilim. Bildiğim kadarıyla bu. Hata olabilir. İmzalamazsam ne olcak?

Çekilin elektrikçiyim ben sen sıfırlama yaparken ntürle topraklamayı aynı yere baglaman gerekirken fazla toprağı aynı yere başlamışsın o yüzden topraklama da elektrik var sana tavsiyem ncelikle faz A bir kablo elektrik olmayan yani ntüre grup prizin topraklama ve ntürünü baglayacaksın şohbenin baglantı klemensine bak faz hangisi ise ona fazı bagla topraklama ile ntürü aynı baglayabilirsin ama topraklama çekmeyi neririm yinede sıfırlama yapacam dersen yukardaki adımları uygula Babamı namaz kılmış, dua ederken grünce Benim için de dua et deyiveriyorum Ve babamın cevabıyla sarsılıyorum Kendisi nerede, derse, ne diyeyim?

O şofben 2000 watt üstü kısaca 3.2,5 ve üstü kalınlıkta antikrom veya düz bakır iletken kablolama uygulaması yapılmalıdır bağlantı için şofben sabit bir ekipman olduğu için priz Vs yanlıştır en uygun kullanım şalter ve şofbenin kendi kontrol düğmeleri ile kullanılabilir geçici düşünerek kalıcı kullanım mantığı ucuz bakışı ifade eder ve kullanım sırasında sorun olarak geri dnüşü olur. tğm bağlantılar elektrikte standart kabul edilen bağlantılara uygun olmalıdır. Bedenin BAKİRE olmasi onemli degil, Yeterki ruhun OROSPU olmasin!!!

Aman ha toprak hattında elektrik varsa çarpılabilirsin... Din Kitaplarını Okuyup Anlayana Ateist, Okuyup Anlamayanlara "dindar" denir... Nikola TESLA.. ben mi? Ne okurum ne anlarım... Kendi kendime de uyuz oluyorum ama olamıyorum.. "Ama efsaneyi çıkarıp atarsan ve yaptıkları eylemlere bakarsan... .. Jedi'ların mirası başarısızlıktır. İkiyüzlülüktür, kibirdir."

Şofbene zel, kalın hat çekmen lazım aq çoklu prizleri ayrıca çek :D... said addicted.

Kankim ek yapmaman gerek + olarak elektrikli şofbene uygun bir kablo olması gerek. Bir de toprak var sandığın priz yeterliliğe sahip olmayabilir elektrikçiler çok saçma sapan toprak hatları çekiyorlar masraf artmasın diye amk. Bir de illa toprak arıyorsan hızlı/ucuz çzüm kır bir kirişi kşeden bağla iç demirine toprak hattı olarak teli bitti getti ky eviymiş zaten :)) , sonra sıvarsın üstten mis gibi işte. Kurtlar tasma takmaz...

www.ustaelektrikci.com itina ile kablo dşenir :) elektrikli su ısıtıcı kullanıcaksan priz yerine antigron kablo çek araya sigorta koy aksi durumda suyla beraber pişersin dikkat et insanları Silahsızlandırmak onları kleleştirmek için En iyi Yoldur.

selamlar babannemler korona yüzünden kydeki eve geçtiler, daha ıssız diye. ben de eve bitane şofben taktım, şu resimdekine çok benzer. üstünde topraklı priz lazım diyodu ben de alete topraklı priz olan yerden kablo çektim. aynı kabloya başka bir cihazı da bağlamak için ek yaptım. bir ucunda şofben bir ucunda bitane grup priz var. buraya kadar her şey ok ama bu şofben sıfırlamaya elektrik veriyor :p grup prizdeki sıfırlama pinlerine kontrol kalemiyle bakınca elektrik var. ne yapmam gerekir? alet mi bozuk? yoksa bunlar byle mi. alet bu : grup prizde elektrik olan kısım bu : edit: fişi ters çevirince düzeldi :p ahahha babanneme forumdan arkadaşlar yardım etti dedim, forum ne anlamadı ama hepinize dua etti :p yardımcı olan herkese teşekkür ederim yolbulucu tarafından 05/Ağu/20 10:54 tarihinde düzenlenmiştir 29.99cm, titanyum kaplamalı, çift damarlı, su ve yağ soğutmalı.

dostum oturdugun ev muhtemelen eski bir ev ve topraklama hattinda sikinti var, hat hic yok , bu tip yerlerde genelde topragi notr hattina baglarlar hat hic olmadigi icin. sebebi bu. Yapman gereken gecici cozum sohbeni fise ters sekilde tak isini gorurur, yani pirize ters sekilde tak. kalici ve maliyetli coum ise eve yeni topraklama hatti cektirip tum cihazlari koruma altina aldirman https://www.youtube.com/c/hobitadilat

Foxxxxxx bunu yazdı Çekilin elektrikçiyim ben sen sıfırlama yaparken ntürle topraklamayı aynı yere baglaman gerekirken fazla toprağı aynı yere başlamışsın o yüzden topraklama da elektrik var sana tavsiyem ncelikle faz A bir kablo elektrik olmayan yani ntüre grup prizin topraklama ve ntürünü baglayacaksın şohbenin baglantı klemensine bak faz hangisi ise ona fazı bagla topraklama ile ntürü aynı baglayabilirsin ama topraklama çekmeyi neririm yinede sıfırlama yapacam dersen yukardaki adımları uygula abi şyle diyim. bir tane pano var evin dışında. burda topraklı priz var. bu prizde her şey ok, sıfırlama pininde elektrik yok. ben buraya bir tane 3x2.5 kablo taktım, 15 metre çektim. şofbene bağladım (3 kabloyu rengine gre bağladım işte, mavi kahve sarı yeşil) aynı kablodan bi ek alıp grup prize girdim (yine 3 kablo, mavi kahve sarı-yeşil). fazla ntrü birleştirmedim yani :p Sen sıfırlamayı nasıl yaptın o zaman sıfırlama ntür ile topraklamayı birbirine bağlamak demek sen nasıl yaptın grup prizin kablosu 3 adet değil mi saro- yeşil mavi kahverengi veya kırmızı sen neyle neyi birleştirdin? Babamı namaz kılmış, dua ederken grünce Benim için de dua et deyiveriyorum Ve babamın cevabıyla sarsılıyorum Kendisi nerede, derse, ne diyeyim?

selamlar babannemler korona yüzünden kydeki eve geçtiler, daha ıssız diye. ben de eve bitane şofben taktım, şu resimdekine çok benzer. üstünde topraklı priz lazım diyodu ben de alete topraklı priz olan yerden kablo çektim. aynı kabloya başka bir cihazı da bağlamak için ek yaptım. bir ucunda şofben bir ucunda bitane grup priz var. buraya kadar her şey ok ama bu şofben sıfırlamaya elektrik veriyor :p grup prizdeki sıfırlama pinlerine kontrol kalemiyle bakınca elektrik var. ne yapmam gerekir? alet mi bozuk? yoksa bunlar byle mi. alet bu : grup prizde elektrik olan kısım bu : Hocam selamlar. ncelikle aman dikkat diyorum. Normal şartlarda topraktan akım akmaması gerekiyor araya şofben bile bağlamış olsan. Sofben için ilk kablo çektiğiniz yerde herhangi bir problem olmadığını varsayıyorum. Belki şofben içerisinde kabloları ters sıra ile bağlamış olabilirmisiniz? Yada grup pirize kabloları ters bağlamış olma ihtimaliniz nedir? Mümkün ise bağlantılarınızın resmini atabilirseniz teknik olarak size daha doğru bilgi verebilelim. Not: Elektrik-Elektronik Mühendisiyim :)

Şofben de topraklama olmazsa çarpilma sz konusu olabilir. Şebekede ariza vs sonrası faz ntr ters donerse sıkıntı olur sen elektrikçi çağır kazık çakıp topraklama yapsın