2. soruna cevap verebilirim. Eğer sistemde kaçak akım şalteri varsa ntr ile toprağı prizde kısadevre edersen kaçak akım şalteri atar. Bu durumda prizde topraklama var demektir. Çok nemli sakın fazı kullanma. Ntr-toprak ikilisini kısadevre etmelisin. hocam sıkıntı ne biliyor musun topraklamayı test edeceğim elektrik te yok :D Bu imzayı her grdüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı smürmektir

DrKill bunu yazdı Olgunisik bunu yazdı 2. soruna cevap verebilirim. Eğer sistemde kaçak akım şalteri varsa ntr ile toprağı prizde kısadevre edersen kaçak akım şalteri atar. Bu durumda prizde topraklama var demektir. Çok nemli sakın fazı kullanma. Ntr-toprak ikilisini kısadevre etmelisin. hocam sıkıntı ne biliyor musun topraklamayı test edeceğim elektrik te yok :D Hocam normal şartlarda eğer topraklama varsa, ntr toprak arası gerilimi kaçak akım rlesini attırmaya yetecektir. Yani hatta bağlı sigortayı kapatıp bile deneyebilirsin. Eğer hatta sıfırlama yapılmadıysa kaçak akım rlesi atacaktır. Hocam elektrik hattında topraklama olup olmadığını test etmeyeceğim. Toprakla bağlantılı olan çatının demir iskeletinin, topraklama yapıp yapamayacağını test etmek istiyorum. eengineer bunu yazdı DrKill bunu yazdı Beyler Metal RJ45 jack a Elektrostatik koruma için Ground kısmını nasıl jacklayacağım bilgisi olan var mı? 2. bir sorum. Var olan bir topraklama yapısının, topraklama yapıp yapmadığını multimetre olmadan nasıl lçebilirim? Topraklama multimetre ile değil topraklama lçüm cihazı ile lçülür. Loop ve kazıklı lçüm olarak iki çeşit lçüm yapabilirsin. 100 tl ye bu işi yapan arkadaşlar var. topraklama olup olmadığından ziyade topraklamanın yeterli olup olmadığı nemli. lçüm için dışarıdan destek almalısın bence Hocam dışarıdan 10 tl ye destek bile almamın manası yok. yle olacak olsa zaten STP ile bağlayıverirdin açıkçası. 10W lık alete topraklama yapacağım, yeterli olmayacak bir topraklama olacağını sanmam. Tek sorunum az da olsa topraklama yapıp yapamadığı metal iskeletin. Bunu test etmem lazım. Birde bu yıldırım ile ilgili birşey soracağım. Çatıdaki demir iskeleti topraklarsak eğer iyice yıldırım çeker mi yle birşey var mı? DrKill tarafından 06/Eyl/15 23:00 tarihinde düzenlenmiştir Bu imzayı her grdüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı smürmektir

Cihazın Jack soketinin, topraklamaya izin verip vermediğini kontrol etmeyi unutma hocam, jackı havaya lehimlemiş olursun :) Topraklama lçen cihazlar olduğunu biliyorum ama elektrik olmayan evde, topraklamanın nasıl lçüleceğini elektrikci arkadaşlar cevaplasın, ben buraya kadarım :D Hocam evde elektrik var da çatıya gtürecek elektrik yok :D POE ile gidiyor elektrik zaten. Bu arada iyice hıyar belledin hocam bizi :D Alet topraklamaya jack soketinden izin veriyor araştırdım tabiki :D DrKill tarafından 06/Eyl/15 22:54 tarihinde düzenlenmiştir Bu imzayı her grdüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı smürmektir

Hocam evde elektrik var da çatıya gtürecek elektrik yok :D POE ile gidiyor elektrik zaten. Bu arada iyice hıyar belledin hocam bizi :D Alet topraklamaya jack soketinden izin veriyor araştırdım tabiki :D Estağfurullah hocam oluyor bazen :D Sanıyorum kendi ataszümü yaptım, kaynak belirterek kullanabilirsiniz. 10.05.2013 tarihli google arama sonucu : Aradığınız - "herşeyin hayırlısı rampanın bayırlısı" - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil. Not : Syleyeni belli olduğu için ataszü değil, zlüsz oluyormuş, dolayısı ile kendi zlüszümü yapmış oldum :)

Beyler Metal RJ45 jack a Elektrostatik koruma için Ground kısmını nasıl jacklayacağım bilgisi olan var mı? 2. bir sorum. Var olan bir topraklama yapısının, topraklama yapıp yapmadığını multimetre olmadan nasıl lçebilirim? Düzeltme: 2. soruyu değiştiriyorum: Toprakla bağlantılı olan bir demir iskeletin topraklama yapıp yapmayacağını nasıl test edebilirim. (10W lık 24V ile çalışan bir aleti topraklayacağım elektrostatik yük için) DrKill tarafından 06/Eyl/15 23:14 tarihinde düzenlenmiştir Bu imzayı her grdüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı smürmektir

Kablon UTP değil STP olacak, kabloyu çakmak için telleri aynı hizada kestikten sonra, STP'nin zırhını ters çevireceksin, kabloyu yle sokacaksın içine. Fakat, genelde bu şekilde kullanılmaz her iki cihaz da ayrı ayrı zaten topraklılar. nemli Nokta : Aynı tesisata bağlı değilse cihazlar, kablo üzeriden devamlı bi gerilim oluşur bu da sinyal bozulmasına sebep olur dolayısı ile eğer iki farklı topraklamaya sahip iki farklı binayı birbirine bağlayacaksan, bakır kullanmaman lazım, bakir kullanman gereken yerlerde de, zaten cihazlar ayrı ayrı topraklı olduğu için gerek yok :) Hocam STP kablo var ama STP kablo ile bina hattına topraklama yapmak istemiyorum sıkıntım bu. Alet dış ortam aleti. Elimde metal rj45 connector var. RJ45 kabloya UTP kablo + bir adet fazldan bakır kabloyu -> RJ45'e ve ekstra kabloyu metal kısmına jacklayıp, topraklama için jacklanmış ekstra kabloyu toprak ile bağlantılı demir çatı iskeletine bağlamak istiyorum. Metal iskelet toprağa da bağlı ama ne kadar topraklar bunu lçmem lazım. Normalde bakır çubuk ile topraklayıp ona uygun bir kalın kablo ile çatıya destek çekmem lazım ama buda çok maliyetli. STP kablo ile niye yapmıyorum? Alete yıldırım çarparsa elektrik tesisatına bağlı herşeyi sikip atmak istemiyorum olay bu. En olmazsa STP kablo ile evin tesisatına uygun topraklama ile aleti akım korumalı priz ile çalıştırmak istiyorum. Asıl amaç? Tabi aleti statik elektrik yükünden korumak. Metal rj45 konnetre ground da dahil nasıl kabloyu monte edeceğimi gsteren bir vidyo arıyorum aslında. Anlatsanız da pek anlayamıyorum. Bu imzayı her grdüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı smürmektir

2. soruna cevap verebilirim. Eğer sistemde kaçak akım şalteri varsa ntr ile toprağı prizde kısadevre edersen kaçak akım şalteri atar. Bu durumda prizde topraklama var demektir. Çok nemli sakın fazı kullanma. Ntr-toprak ikilisini kısadevre etmelisin.

Anladığım şu mu? UTP Kablonın haricinde 1 kablo daha çekeceksin topraklama için doğru mudur? Laz teknolojisi olacak yani :) Eğer yleyse : Jackın ucuna lehim at, gitsin hocam :) Aynen laz teknolojisi olacak hocam D: Lehim olayını düşünmemiştim çok iyi olur dur onu deneyeyim ben en iyisi hocam. Saolasın fikir için :) İnşallah lehim tutar. Şimdi şu topraklamayı nasıl test edebilirim onu düşünmem lazım iyicene. DrKill tarafından 06/Eyl/15 22:51 tarihinde düzenlenmiştir Bu imzayı her grdüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı smürmektir

Cihazın Jack soketinin, topraklamaya izin verip vermediğini kontrol etmeyi unutma hocam, jackı havaya lehimlemiş olursun :) Topraklama lçen cihazlar olduğunu biliyorum ama elektrik olmayan evde, topraklamanın nasıl lçüleceğini elektrikci arkadaşlar cevaplasın, ben buraya kadarım :D Sanıyorum kendi ataszümü yaptım, kaynak belirterek kullanabilirsiniz. 10.05.2013 tarihli google arama sonucu : Aradığınız - "herşeyin hayırlısı rampanın bayırlısı" - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil. Not : Syleyeni belli olduğu için ataszü değil, zlüsz oluyormuş, dolayısı ile kendi zlüszümü yapmış oldum :)

Beyler Metal RJ45 jack a Elektrostatik koruma için Ground kısmını nasıl jacklayacağım bilgisi olan var mı? 2. bir sorum. Var olan bir topraklama yapısının, topraklama yapıp yapmadığını multimetre olmadan nasıl lçebilirim? Topraklama multimetre ile değil topraklama lçüm cihazı ile lçülür. Loop ve kazıklı lçüm olarak iki çeşit lçüm yapabilirsin. 100 tl ye bu işi yapan arkadaşlar var. topraklama olup olmadığından ziyade topraklamanın yeterli olup olmadığı nemli. lçüm için dışarıdan destek almalısın bence

Anladığım şu mu? UTP Kablonın haricinde 1 kablo daha çekeceksin topraklama için doğru mudur? Laz teknolojisi olacak yani :) Eğer yleyse : Jackın ucuna lehim at, gitsin hocam :) Sanıyorum kendi ataszümü yaptım, kaynak belirterek kullanabilirsiniz. 10.05.2013 tarihli google arama sonucu : Aradığınız - "herşeyin hayırlısı rampanın bayırlısı" - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil. Not : Syleyeni belli olduğu için ataszü değil, zlüsz oluyormuş, dolayısı ile kendi zlüszümü yapmış oldum :)

Olgunisik bunu yazdı 2. soruna cevap verebilirim. Eğer sistemde kaçak akım şalteri varsa ntr ile toprağı prizde kısadevre edersen kaçak akım şalteri atar. Bu durumda prizde topraklama var demektir. Çok nemli sakın fazı kullanma. Ntr-toprak ikilisini kısadevre etmelisin. hocam sıkıntı ne biliyor musun topraklamayı test edeceğim elektrik te yok :D Hocam normal şartlarda eğer topraklama varsa, ntr toprak arası gerilimi kaçak akım rlesini attırmaya yetecektir. Yani hatta bağlı sigortayı kapatıp bile deneyebilirsin. Eğer hatta sıfırlama yapılmadıysa kaçak akım rlesi atacaktır. 0x62 0x75 0x6e 0x75 0x20 0x79 0x61 0x7a 0x61 0x6e 0x20 0x74 0x6f 0x73 0x75 0x6e 0x2c 0x20 0x6f 0x6b 0x75 0x79 0x61 0x6e 0x61 0x20 0x6b 0x6f 0x73 0x75 0x6e

Kablon UTP değil STP olacak, kabloyu çakmak için telleri aynı hizada kestikten sonra, STP'nin zırhını ters çevireceksin, kabloyu yle sokacaksın içine. Fakat, genelde bu şekilde kullanılmaz her iki cihaz da ayrı ayrı zaten topraklılar. nemli Nokta : Aynı tesisata bağlı değilse cihazlar, kablo üzeriden devamlı bi gerilim oluşur bu da sinyal bozulmasına sebep olur dolayısı ile eğer iki farklı topraklamaya sahip iki farklı binayı birbirine bağlayacaksan, bakır kullanmaman lazım, bakir kullanman gereken yerlerde de, zaten cihazlar ayrı ayrı topraklı olduğu için gerek yok :) Sanıyorum kendi ataszümü yaptım, kaynak belirterek kullanabilirsiniz. 10.05.2013 tarihli google arama sonucu : Aradığınız - "herşeyin hayırlısı rampanın bayırlısı" - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil. Not : Syleyeni belli olduğu için ataszü değil, zlüsz oluyormuş, dolayısı ile kendi zlüszümü yapmış oldum :)