Şimdi şyle bir durum szkonusu ki, kapasitif reaktiften cezaya girmişsiniz zaten. Bu çok fazla kapasitif yük var anlamına gelir, yani kondansatrleriniz az değil aksine fazla geliyor. Normalde kondansatrleri kademe kademe devreye sokan bir rle olması gerekiyor ve bunlardan bir tanesi de sabit kademedir muhtemelen. Şimdi resimden anlaşıldığına gre sizin kurum pek çalışmıyor yada endüktif yük çok az. Bu durumda ya kompanzasyon rleniz bozuk yada sabit kademe çok yüksek değerli bir kondansatr grubu. Bu arada endüktif reaktif hesaplarınızda bir hata var rneğin 06.06 tarihinde yüzde 42,13 olarak bulduğunuz değer aslında yüzde 0,4213 yani yüzde 20 nin altında kaldığı için sıkıntı yok ceza yok. Bir de günlük değerlerden ziyade faturaların kontrol edildiği tarihler arasındaki farklar nemli, her ayın birinde okunuyorsa sayaç ayın birinden birine kadar olan değerlerden ceza kesilir. Kapasitif gücü ortadan kaldırmak için de kondansatr kullanmak biraz cesaret ister gibime geliyor. https://youtu.be/-bvKwS7GeVs

Kompanzasyon işi ile uğraşan bir yere git ve işletmene kompanzasyon panosu kurdur. Kompanzasyon panosu kurdurursan o pano içerisindeki kontrolcü anlık olarak şebekeyi analiz edip kapasitr dizilerini aktif pasif ederek sistemi dengeliyor. En kkten kafanı rahatlatacak çzüm budur. Kolay gelsin. Üzülme...!!! İstediğin Bir Şey Olmuyorsa, ya Daha İyisi Olacağı İçin yada, Gerçekten de Olmaması Gerektiği için Olmuyordur.

Hocam kime kızdın tam anlamadım ama, benim anlamadığım bu tesiste hiç mi motor trafo veya bobin tarzı bir tüketici cihaz. Hiç olmadı koy bir motor hatta endüktif enerji çeksin dengelesin hiç byle birşey başıma gelmedi ama denemeye değer. Hoca 110 tane klima iç ünite var, klimaları veya chillerleri açınca endüktif uçuyor bu seferde

iQsuz bunu yazdı valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum 25 tane kondansatr var, konpanzasyon panosunda hoca derste çok fazla olursada bi zararı olucağından bahsetti gibi hatırlıyorum ama tam emin değilim o yüzden yanlış bilgi vermiyim. belkide yeterli değildir kapasitrler.

Tüm binayı led armatürlerle aydınlatıyorum. T5 florasanları otoparklarda kullanıyorum ayrıca onlara sensr bağladım ihtiyaç halinde yanıyorlar. 80 KVA'lık bir ups cihazım var. Ups cihazı kapasitif yazdırır mı? Ama sonuç olarak sanırım dediğiniz gibi sorun konpanzasyon panasunda, 550 kva'lık jeneratrüm var senkron panosu aldım fakat şuan ihtiyacım yok diye tek jeneratr kullanıyorum oda ayda 1 saat bile çalışmıyor. Katlarda dengesiz güç dağıtımı olabilirmi? ups kapasitif oranı yükseltir t5 kapasitifi yükseltir dediğim gibi şnt reaktr dene muhtelelen çzüm sağlar. daha doğrusu içerisinde kondansatr bulunan bütün cihazlar senin kapasitif degerini yükseltir buna karşı yük oluşturman gerekir. vukuat tarafından 07/Haz/13 22:53 tarihinde düzenlenmiştir El emeği bıçak kılıf bardak imalatı yapıyorum seven ilgi duyan var ise instagram hesabım turkcrafts takip edebilirsiniz.

Branxian'ı tavsiye edecektim bende gelmiş konuya zaten. + yeğenede sorarım hocam.. (: Amd-x tarafından 08/Haz/13 12:53 tarihinde düzenlenmiştir

Tüm binayı led armatürlerle aydınlatıyorum. T5 florasanları otoparklarda kullanıyorum ayrıca onlara sensr bağladım ihtiyaç halinde yanıyorlar. 80 KVA'lık bir ups cihazım var. Ups cihazı kapasitif yazdırır mı? Ama sonuç olarak sanırım dediğiniz gibi sorun konpanzasyon panasunda, 550 kva'lık jeneratrüm var senkron panosu aldım fakat şuan ihtiyacım yok diye tek jeneratr kullanıyorum oda ayda 1 saat bile çalışmıyor. Katlarda dengesiz güç dağıtımı olabilirmi?

valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum 25 tane kondansatr var, konpanzasyon panosunda

Hocam kime kızdın tam anlamadım ama, benim anlamadığım bu tesiste hiç mi motor trafo veya bobin tarzı bir tüketici cihaz. Hiç olmadı koy bir motor hatta endüktif enerji çeksin dengelesin hiç byle birşey başıma gelmedi ama denemeye değer. https://youtu.be/-bvKwS7GeVs

Endüktif değer derken tam olarak ne istiyorsun :) YaSevYaTerkEt tarafından 07/Haz/13 22:31 tarihinde düzenlenmiştir

hatta rezonans sıkıntısı var gibi. o yüzden kullanmadıgın elektik parasının türkiyenin her yerinde düyosun. prize fiş takılı olsun yeter. L ve C değerlerinin birbirine yakın veya eşit olması lazımki idealite olsun. tedaş teknik olarak bu lçümde yetersiz. kurumda kullanılan cihazların değerleri şart

Hocam büyük ihtimalle kompanzasyonu yapan eleman düzgün yapamamış. Yaptıysa bile sonradan o firmaya yeni endüktif güç çeken bir makina alındıysa o da kompanzasyonu bozar. Detaylı sonuç için sayaçtan şirketteki toplam çekilen endüktif güç okunup kompanzasyon için gerekli kondansatr değerlerinin belirlenmesi lazım. Sonra belirlenen değerlerle sizin kompanzasyon panosundaki kondansatrlerini karşılaştırınca olay açığa kavuşur. Aynı şekilde bu durumun tersi de olabilir yani aşırı kompanzasyon. Yukarıda dediğim gibi sorunun ne olduğunun belirlenmesi için şirkette çekilen toplam endüktif gücü bilmen gerekir. Buraya yazarsan sana aşağı yukarı bir kompanzasyon hesabı yaparım :) torpedo_XL tarafından 07/Haz/13 22:28 tarihinde düzenlenmiştir Bilge insanlar konuşurlar çünkü syleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey sylemek zorundadırlar. Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatrler çıkar. --Platon, Devlet

kapasitif kullanımın çok yani aşırı kompanzeden ceza yiyorsun bunu çzmek için panoya şnt reaktr ekleyebilir yada sisteme indüktif yük basabilirsin oğ den lçüm yapıyorsanız statik konpanze kurdurabilirsiniz El emeği bıçak kılıf bardak imalatı yapıyorum seven ilgi duyan var ise instagram hesabım turkcrafts takip edebilirsiniz.

YaSevYaTerkEt bunu yazdı iQsuz bunu yazdı valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum 25 tane kondansatr var, konpanzasyon panosunda Hocam kondansatr sayısı nemli değil. Hesabı, kitabı var ona gre dağıtılıyor. Ben kompanzasyon hesabına hiç bakmadım ama bizim firmada o işi yapan bir arkadaş var. Bugün grürsem rica eder Kompanzasyon olayını grenir unutmazsam yazarım buraya Sayın Branxian, Hesaplama bir kereye mahsus değil. Şebekeye dahil olan ve çıkan yüklere gre tekrar tekrar hesap gerekiyor. Bu sebeple içinde kontrolcü bulunan dinamik çalışan Kompanzasyon panoları kuruluyor. Üzülme...!!! İstediğin Bir Şey Olmuyorsa, ya Daha İyisi Olacağı İçin yada, Gerçekten de Olmaması Gerektiği için Olmuyordur.

iQsuz bunu yazdı valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum 25 tane kondansatr var, konpanzasyon panosunda Hocam kondansatr sayısı nemli değil. Hesabı, kitabı var ona gre dağıtılıyor. Ben kompanzasyon hesabına hiç bakmadım ama bizim firmada o işi yapan bir arkadaş var. Bugün grürsem rica eder Kompanzasyon olayını grenir unutmazsam yazarım buraya Kurtla sevişen mazoşist koyun

Arkadaşlar kurum her ay 500,00 TL - 600,00 TL arası kapasitiften ceza yiyor. Günlük değerleri ( 17:00 ) alıp oluşturduğum excel'e yazıyorum. Her gün muhakkak bir'inden ama fatura anlamında kapasitiften ceza yiyorum. Sayacı tedaş gelip bir takım cihazlar ile kontrol etti. Sorun yok dedi. Resmi yorumlayacak ve / veya çzüm nerileri sunacak arkadaşlara şimdiden tşk. ederim

Hocam kime kızdın tam anlamadım ama, benim anlamadığım bu tesiste hiç mi motor trafo veya bobin tarzı bir tüketici cihaz. Hiç olmadı koy bir motor hatta endüktif enerji çeksin dengelesin hiç byle birşey başıma gelmedi ama denemeye değer. Arkadaşlar bu problem zaten gene olarak endüktif yükten kaynaklanır. Düzeltmek için ise hesaba gre paralel Capasitor atmak gerekir. Üzülme...!!! İstediğin Bir Şey Olmuyorsa, ya Daha İyisi Olacağı İçin yada, Gerçekten de Olmaması Gerektiği için Olmuyordur.

valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum

Pro yardim al hocam b Trifaz motora monofaz bağlayan elektrik - elektronik mühendislerini mezun eden rektrün ben anasını bilmem napayım :) + Ahşapdaki fugayı hata sanıp macun - boya nerisi ve masa üstündeki pc kablo kapağını çp kutusu sanan mimar arkadaş sana da selam olsun bu arada :)) + Babası tembig ettiği için malzeme teslim tutanağına imza atmayan makine mühendisi senide unutmadım lan pezevenk herif güneş enerjilerine antifirij koymamışsın bütün paneller pert :)) Haklısın iyinin iyisini bulmak lazım. Emek harcayıp yorum yapan, fikir veren yol gsteren arkadaşlara çok tşk. ler YaSevYaTerkEt tarafından 08/Haz/13 20:56 tarihinde düzenlenmiştir

Pro yardim al hocam b