Memleketin elektriği IKMB'den daha dalgalı. Hal böyle olunca elektrik idarelerinin yapamadığı işi tüketicinin yapması gerekiyor. Genel olarak bu problemlere bakıldığında elektrik kesintisi ve voltaj dalgalanması olarak iki başlık altında toplanabilir. Elektrik kesintisinin iki çözümü var: ya jeneratör alacaksınız ya da kesintisiz güç kaynağı alacaksınız. Jeneratör normal bir insan için hem lüks hemde gereksiz. Ancak lüks bir sitede filan oturuyorsanız ancak o zaman nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Kesintinin yanında birde elektrik hattında meydana gelen dalgalanmalar var. Dalgalanma iki şekilde oluyor. En tehlikelisi ani yüksek voltaj gelmesiyle cihazların zarar görmesi. İkincisiyse voltaj dalgalanmalarının zamanla cihazı yıpratması ve büyük ihtimal garanti süresinin bitmesinden kısa bir süre sonra cihazın kullanılamaz hale gelmesi. Anlık yüksek voltaj kalp krizi gibidir anında götürebilir fakat tehlikeli boyuta ulaşmayan ve sürekli devam eden voltaj dalgalanmaları kanser gibidir, sizi içten yavaş yavaş yer ve farkına vardığınızda geç olur. Normal şartlar altında şebekeden 220V almak imkansıza yakın fakat esas sorun anlık voltajın aşırı yükselmesi ve düşmesi. Aşırı voltaj yükselmesinde kullanılan ev aletleri zarar gördüğünden bu maddi açıdan epey yıpratıcı bir durum. Buna en uygun çözüm akım korumalı prizler. İşe yaradığı yerlerse yıldırım vs gibi anlık aşırı voltaj yükselmeleri. Yani anlık dalgalanmalara çözüm değil. Zaten piriz boyutlarında bir nesneye bu görevi yüklemek yanlış olur. Burada amaç gelen yüksek voltajı keserek cihaza iletmeyip zarar görmesini engellemek. Bir level sonrasında röleli regülatörler var. Sıkıntı yaşamak istemeyen kullanıcılara genellikle akım korumalı piriz yerine en düşük röleli regülatör almalarını tavsiye etmişimdir fakat röleli regülatör de çıkış regülasyonu %7-8 civarındadır. Bir seviye sonrasında varyak lı regülatörler var. Gelen voltaj düştüğünde ya da yükseldiğinde servo motor varyagı ona göre ayarlayıp voltajı veriyor. İlk başta çıkan modeller servo motorluydu ve yanıt süreli doğal olarak biraz gecikmeliydi. Daha sonra mikro işlemcili modeller çıktı. Onlardaysa voltaj regülasyonu %1-2 civarı. Bu gelişmiş regülatörler sizi dalgalanmalardan koruyor fakat elektrik kesintisine bir çözüm değil. Piyasada bulunabilecek üç tür KGK var. En ilkel çözüm OFF-Line KGK'lar. Bunlar şebekeden gelen elektriği direkt çıkışa veriyorlar ve sadece elektrik kesilince devreye giriyorlar. Avantajları ucuz olmaları fakat yukarıda saydığım tehlikelere de açıktır. İkinci ve piyasada en yaygın bulunan çözümse Line İnteraktif KGK'lar. Şebekeden gelen voltajı %10 civarında bir regülasyon ile çıkışa verirler. OFF-Line cihazlardan biraz pahalıdırlar fakat tavsiyem KGK alınacaksa en düşük Line İnteraktif modeller tercih edilmeli. Üçüncü ve en etkin çözümse On Line KGK'lar. Kötü yanları pahalı ve seslidirler. Şebeke hattını en iyi şekilde filtre ederek size mümkün olan en stabil/parazitsiz, dış dünyanın etkilerinden soyutlanmış AC gücü sağlar. Bu işi regülatörlerden daha iyi yaparlar ve kaliteli ürünlerde voltaj regülasyonu %1 seviyesindedir. Inverter ünitesi sürekli devrede olduğu için cevap süresi gibi bir problemleri yoktur ve ani yük değişimlerine cevap çok hızlıdır. On-Line KGK ile hem elektrik kesintisi sorununu ortadan kaldırırsınız hem de mümkün olan en temiz AC gücü alırsınız. Bu inceleme de On-Line kesintisiz güç kaynaklarından FSP KNIGHT 3KVA modeline detaylı bir şekilde bakacağım. Knight serisinde 1 KVA/2 KVA/3 KVA olmak üzere üç farlı ürün var. Test ettiğim model serinin en büyüğü olan 3KVA. Giriş voltaj aralığı 110V-300V. Kaliteli ON Line KGK'da olduğu gibi bunda da çıkış dalga şekli saf sinüs ve çıkış voltaj regülasyonu %1. Ses seviyesi 1 metre uzaklıktan 50 dBA dan az olduğu belirtilmiş. Yazan teknik değerlere göre akü modunda %25 yük seviyesinde 31 Dakika 43 saniye, %50 yük seviyesinde 13 Dakika 11 Saniye, %75 yük seviyesinde 8 Dakika 30 Saniye, %100 yük durumunda 5 Dakika 2 saniye güç sağlayabiliyor. AC modda %90 verimliliğe sahipken akü modunda bu rakam %89. KGK'da verimlilik konusu daha önce araştırmadıysanız garip gelebilir fakat Off Line, Line İnteraktif cihazlarda böyle bir durum yokken On Line cihazlarda verimlilik konusu var. İstediğiniz çıkış voltaj gerilimini sunmak istendiğinde doğal olarak bir miktar kayıp oluyor. Bypas moda alındığıysa Inverter ünitesi devreden çıkarıldığı için verimlilik bir miktar daha artıyor. Cihaz tek kelimeyle \" eşek ölüsü \" gibi. Kutuyla birlikte ağırlığı 30 KG'yi geçiyor ve çıt kırıldım bir kargo elemanı varsa araçtan indirmeye yanaşmayacaktır. Belinizde problem varsa eküriye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kutu içeriğinden adam asılabilecek kalınlıkta, KGK'yı şebekeye bağlamak için kablo, usb kablosu, yazılım için cd ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Üründe tamamen siyah renk hakim. Kesintisiz Güç Kaynağının iskeleti ve kapağın yapı malzemesi metalken ön yüzeyde yüksek kaliteye sahip plastik kullanılmış. Kapağın sağ ve sol kısımlarında havalandırmanın sağlanması için petekli bir yapıya sahip kanallar var. Ön kısımda LCD panel ve tuşlar yer alıyor. LCD ekranın etrafında piyano black bir malzeme kullanılmış. Ekranın zemin aydınlatması mavi yazılarsa beyaz. Ekranda ki bilgiler net şekilde farklı açılardan okunabiliyor ve gece ışıklar kapalı olsa bile ekran insanın gözünü almıyor. Ekran çok büyük değil fakat, işlevini yerine getiriyor. Simgelerin birbirine çok yakın olmasından dolayı karıştırma gibi bir ihtimali yok. Hemen sol alt kısımdaysa üç adet On/Mute, Select ve Off/Enter butonu yer alıyor. Butonların birden fazla işlevi olduğu için ilk başta zorlanılabilir fakat daha sonra alışılsa da içgüdüsel olduğu pek söylenemez. Butonlar dikey olarak konumlandırılmış fakat büyük oldukları için rahatlıkla basılabiliyor. Butona bastığımda bende gevşeklik ya da kısa süre içinde yalama olacak tarzı bir his uyandırmadı. Bazı butonlar basıldığında sağlamlık hissi uyandırmazlar ve zamanla komutları tam algılamamaya başlar. Tabi bu durum bir süre ortaya çıkacak fakat ben genelde yönetimi program üzerinden yapacağımdan butonlara pek ihtiyacım olmayacak. Arka kısımda, sağ en alt tarafta AC hat/şebeke girişi yer alıyor. Hemen üstünde giriş devre kesici var. Onun üstündeyse iki adet 92MM fanın çıkışları var. Sol üst kısımdaysa yan-yana USB ve RS-232 iletişim portları var. Bu çıkışlar sayesinde KGK'yı anlık olarak görüntülenip ayarlar yapılabilir. Sağ kısımda ise Akıllı Yuva olarak adlandırılan SNMP ya da AS400 kart takabileceğiniz yuva yer alıyor. Standart ev kullanıcılarını ilgilendiren bir konu değil bu fakat bu yuva sayesinde KGK uzaktan, yetkin bir şekilde erişip ayarlamalar yapabilirsiniz. SNMP yuvasının altında dışarıdan harici akü bağlamanıza imkan veren bir yuva var. Sağ alt kısımdaysa dört adet çıkış yuvası var. Güç kaynağındaki butonları farklı işlevleri var. Karışıklık olmaması için hepsini açıklamakta fayda var diye düşünüyorum. On/Mute Butonu: İlk ve temel fonksiyonu güç kaynağını açmaya yarıyor. Güç kaynağını açmak için bu butona iki saniye tuşa basmanız yeterli. İkinci fonksiyonu ise alarmı susturma. KGK akü modundayken, alarm sistemini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için butona en az beş saniye basmanız gerekiyor. Butonun üçüncü göreviyse, KGK ayar menüsündeyken öncesi seçimi görüntülemek için yukarı tuşu görevini görüyor. Bu botunun son işleviyse KGK'nı otomatik test moduna geçirmek. AC modunda, Eco modunda ya da konverter modundayken KGK otomatik testini başlatmak için bu botuna beş saniye basılı tutmanız gerekiyor. OFF/Enter Butonu: Temel olarak bu butonun iki işlevi var. İlk işlevi, bu botuna iki saniye basarsanız KGK kapanır. Bu düğmeye basıldığında normal güç altındayken KGK bekleme modunda olur veya Baypas ayarı etkinleşmişse Bypas moduna geçer. Butonun ikinci işleviyse KGK ayar modundayken seçimi onaylamak için bu butona basmanız gerekiyor. Select Butonu: Bu botunun ilk işlevi LCD mesajının değiştirmektir. LCD'deki mesajı giriş gerimi, giriş frekansı, akü gerilimi, çıkmış gerimi ve çıkış freklansı arasında değiştirmek için bu buton kullanılıyor. 10 saniye beklendiğinde varsayılan görüntüye dönüyor. Butonun ikinci işleviyse, KGK bekleme veya baypas modundayken KGK ayarlama moduna girmek için bu düğmeyi basılı tutmalısınız. Butonun üçüncü göreviyse, KGK ayar menüsündeyken sonraki seçimi görüntülemek için aşağı tuşu görevini görüyor. On/Mute ve Select butonuna aynı anda basıldığında KGK Baypas moduna geçer. Şebeke gücü normal olduğunda bu tuş kombinasyonuna beş saniye basarsanız KGK baypas moduna geçer. Girişi gerimi kabul edilebilir aralığın dışında olduğunda bu işlemin bir etkisi olmaz. Ürünün kapağı açılınca iki bölümden oluştuğu dikkat çekiyor. Sağ tarafta akü kısmı sol taraftaysa Inverter ünitesi yani sistemin kalbi yapıyor. 3000VA modelinde 6 adet 6 Adet 12V 9A Yuasa akü yer alıyor. Daha önce ups de akü değiştirmek için araştırma yaptıysanız Yuasa'nın piyasada ki en kalite akülerden biri olduğunu mutlaka görmüşsünüzdür. 2 sene önce aldığım line FSP 1000VA modelinde İnform Leah aküler vardı. Sol tarafta akülerin dışında iki adet ufak devre kartında çıkışlara giden ve elektirigi son kez regüle eden bobinler, x kondansitörler, röle ve paraziti önlemesi için mıknatıslar var. Öbür taraftaysa sistemin kalbini oluşturan bulk kondansatör, mosfet, direnç, trafo, bobin gibi temel bileşenler var. Hepsinin ayrı ayrı bir çok işlevi var fakat temel işlevi sizi ac hattından gelen tüm dalgalanmaları, tehlikeleri absorbe ederek mümkün olan en stabil ac dalgayı vermek. Genel olarak en çok dikkat çeken detay büyük ısı emiciler. Bu ısı emicilere mosfetler takılmış ve fanların konumlandırılması da bu ısı emicilerden yayılan ısıyı en etkin şekilde uzaklaştıracak şekilde yapılmış. Resim çekerken net olsun diye sökmek zorunda kaldım fakat o ısı emici üzerindeki deliklere sabitlenmiş davlumbaz görevi gören plastik bir levha vardı. Öndeki fan havayı üfleyince davlumbaz mantığı gören plastik sayesinde hava dağılmadan ısı emiciye ulaşıyor ve egzoz fanlara kadar devam eden plastik sayesinde sıcak hava kısa süre içinde kasa dışına atılıyor. Ön kısımda bir adet 40MM, arka kısımdaysa egzoz görevi gören iki adet 92MM fan var. Fanlar ufak olmasından dolayı görevini daha iyi yerine getirmesi için yüksek devirde çalışıyor ve sesli denebilir. Bu durum her on-line KGK'da olduğu için çok fazla üzerinde durulacak bir durum değil. Zira ses sizin için önemliyse ya KGK ile ayrı bir odada duracaksınız ya da on-line ups almayacaksınız. Ekran dört ana kısımdan oluşuyor. Sol tarafta akü hakkında bilgiler var. \"BATTÇ FAULT\" yanıyorsa aküde arıza olduğunu gösterir. \" LOW BATT\" yanıyorsa akü seviyesinin düşük ve akü geriliminin düşük olduğunu gösterir. Sol tarafta tüm dikey sütunu kaplayan barlar akü seviyesini %0-25,%26-50, %51-75,%76-100 olacak şekilde dört farklı kademede gösteriyor. Sağ taraftaysa yük bilgileri yer alıyor. \" OVER LOAD\" yanıyorsa KGK da aşırı yük olduğunu gösterir. \" SHORT\" yanıyorsa yükte veya KGK çıkışında kısa devre olduğunu gösterir. Sağ tarafta tüm dikey sütunu kaplayan barlar KGK uygulanan yük seviyesini %0-25,%26-50, %51-75,%76-100 olacak şekilde dört farklı kademede gösteriyor. Ekranın orta-alt kısmında çalışma modu bilgisi yer alıyor. Hemen üst kısımdaysa giriş-çıkış gerilimini, giriş-çıkış frekansı bilgileri yer alıyor. En üstteyse KGK akü modundayken ne kadar süre dayanacağı ve hata olduğu zamanda hata kodları yer alıyor. KGK'da altı farklı çalışma modu var. Aşağıda ki ilk resim KGK'nın \"Bekleme Modu\"nda olduğunu gösterir. KGK kapalıdır ve hiçbir çıkışa güç sağlanmaz ancak aküler hala şarj edilebilir. İkinci resim KGK'nın \"Online Modu\"nda olduğunu gösterir. Giriş voltajı kabul edilebilir aralıkta olduğunda KGK çıkışa saf ve dengeli AC gücü sağlar. Online modunda KGK aküyü de şarj eder. KGK'nın şebeke ile bağlantısı yapıldığında ilk olarak bekleme modunda olacaktır. On/Mute tuşuna iki saniye bastığınızda KGK Online Moda geçer ve çıkışlarından güç alabilir. Üçüncü resim KGK'nın \" Eco Modu\"nda olduğunu gösterir. Bu mod temel olarak enerji tasarrufu modudur. Giriş voltajı sizin ayarladığınız voltaj gerilim regülasyonu aralığında olduğunda, enerji tasarrufu için KGK gerilimi çıkışa baypass yapar. Yani girişte ne gelirse çıkışa da onu veriyor. Dördüncü resim KGK'nın \" Frekans Konverteri Modu\"nda olduğunu gösterir. Giriş frekansı 40 Hz - 70 Hz arasında olduğunda, KGK sabit bir çıkış frekansına ( seçiminize göre 50 Hz veya 60 Hz) ayarlananabilir. Bu modda KGK aküyü şarj etmete devam edecektir. Beşinci resimde KGK'nın \" Akü Modu\"nda olduğunu gösterir. Bu moda geçmeniz için ya elektriklerin kesilmesi ya da KGK'nın fişini çekerek şebeke ile bağlantısını kesmeniz gerekir. Giriş voltajı kabul edilebilir aralığın dışında olduğunda veya güç arızası varsa ve dört saniyede bir alarm çalıyorsa, KGK aküden yedek güç sağlar. Altıncı resimde KGK'nın \" Baypas Modu\"nda olduğunu gösterir. Giriş voltajı kabul edilebilir aralıkta olduğunda ancak KGK aşırı yüklendiğinde, KGK baypas moduna girer veya ön panalden baypas modu ayarlanabilir. Alarm 10 saniyede bir çalar. Şimdi birazda KGK'nın ayarlarından bahsedeyim. Beş saniye \" SELECT \" butonuna bastıktan sonra KGK ayar menüsüne geçiyor. Menü içinde gezinti yön tuşlarıyla yapılıyor. Ayar menüsü ilk açıldığında üst kısımda \" 00 \" yazıyor yani boşta. Bir yukarı çıktığınızda \" 01 \" sekmesinde voltaj çıkış gerilimini 200/208/230/230/240 VAC seçeneklerinden birini seçerek ayarlayabilirsiniz. Şahsen ben 240 VAC olarak ayarladım çünkü verimlilik daha yüksek. \" 02 \" sekmesinde ki ikinci ayar seçeneğiyse Frekans Konvektörünü etkinleştirme ya da devre dışı bırakma ayarı. Frekans konvektörü \" CF ENA \" yazıyorsa etkindir, \"CF DIS \" yazıyorsa etkin değildir. Frekans Konvertörün etkin ederek çıkış frekansını 50 Hz ya da 60 Hz olacak seçebilirsiniz. \" 03 \" sekmesinde ki üçüncü ayar seçeneğindeyse çıkış frekans ayarını seçiyorsunuz. Bu kısımda \" BAT \" ve \" CF \" adında iki farklı başlık var. \" BAT \" seçeneğinde KGK akü modundayken başlangıç frekansı ayarlanıyor. \" CF \" seçeneğinde KGK konvektör modu etkin olduğundaki çıkış frekansı ayarlanıyor. \" 04\" seçeneğindeki dördüncü ayar seçeneğinden \" ECO\" yani ekonomik modu etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. KGK online modda size istediğiniz voltaj gerilimini ve frekansı vermeye çalışırken doğal olarak kayıplar oluyor. Ama siz benim için sabit voltaj o kadar önemli değil atıyorum 215 ile 230 arası voltaj gelse yeter diyorsanız bu modu etkin ettiğinizde voltaj sizin seçtiğiniz aralıkta gelirse KGK bypas moduna geçiyor ve giriş gerilimini direkt çıkışa verip enerji kaybını en aza indiriyor. Fakat gelen voltaj gerilimi ayarladığınız voltaj aralığının dışına çıkarsa KGK online moda geçiyor. \" 05 \" seçeneğinde ekonomik modda çalışmasını istediğiniz voltaj aralığını seçiyorsunuz. Burada \" HLS \" ve \" LLS \" adında iki seçenek göreceksiniz. \" HLS \" üst voltaj sınırını \" LLS \" alt voltaj sınırını belirtiyor. En yüksek sınır 244 VAC en düşük sınır 196 VAC. \" 06 \" sekmesinde ki altıncı ayar seçeneğinde KGK kapalıyken baypas modunu etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. \" 07 \" sekmesinde ki yedinci ayar seçeneğinde baypas modu için kabul edilebilir yüksek gerilim ve düşük gerilim noktası ayarlanıyor. En düşük voltaj gerilimi 170 VAC, en yüksek voltaj gerilimi 264 VAC olarak belirleniyor. \" 08 \" sekmesindeki son ayar ise otomon çalışması sınırlama ayarı olarak geçiyor. Genel çıkışlar için akü modunda yedekte çalışma süresi ayarlanıyor. 0-999: akü modunda genel çıkışlar için yedekte çalışma süresini 0-999 dakika arasında ayarlar. 0 olarak ayarlandığında, yedekten çalışma süresi sadece 10 saniye olacaktır. 999 olarak ayarlandığında, yedekten çalışma süresi devre dışı bırakılır. Yazılım arayüzü anlaşılabilir ve işlevsel. İzleme ve ayar yaparken KGK üzerinden yapmak yerine yazılım arayüzünü kullanmanızı tavsiye ederim. Hem yapacağınız işi daha hızlı yapıp o ekranla ve birden fazla fonksiyona sahip tuşlarla uğraşıp onları yıpratmazsınız hem de yazılım arayüzü daha detaylı. Burada bir çok ayar seçeneği mevcut fakat sizi ilk karşılayan ekran KGK genel bilgilerinin yer aldığı bir sekme oluyor. Burada otomatik açıp kapatma, akü testi gibi bir çok detay mevcut fakat muhtemelen en çok kullanacağınız yer \" Parametre Ayarları \" bölümü. Buradan hızlıca çeşitli modlar arasında geçiş yapılıp ekonomi, baypas gibi modların çalışma voltaj aralıkları ayarlanabiliyor. Ses seviyesini ölçmek için Cem DT-805, ses kaydı için ZOOM H1, voltaj ölçümü için UNI-T UT61E, sıcaklık ölçümleri için UNI-T UT325, fanın hızını ölçmek için UNI-T UT372'yi kullandım. Cihaza yük uygulamak için aklımda ilk başta bilgisayarı kullanmak vardı fakat prime95, furmark gib stres uygulamaları çalışırken güç tüketimi sürekli dalgalanıyordu. Akünün ne kadar dayanacağını hesaplamak için sabit güç çeken cihazlar lazımdı onun için bilgisayarı pas geçtim. Aklıma saç kurutma makinesi geldi fakat kılavuzda süpürge vb. ev aletleri takmayın dediği için işkillendiğimden her ne kadar mantığıma yatsa da takamadım. Daha sonra aklıma stüdyo ışıklarını kullanmak geldi. Tüm stüdyo ışıkları toplamda 452W güç çekiyor. Aşama birde ışıkları KGK'na takarak KGK'nın akü modunda ne kadar dayandığını, verimliliğini ve ses seviyesini ölçtüm. Aşama ikiye geçtiğimde arkadaşın şantiyesine gidip bu inşaat çevresini aydınlatmak için kullandıkları spotları aldım. Spotları verirken \" 1000 lik bunlar bak kabloları yakma tarzı \" şeyler diyordu fakat meğer o 1000 lik canavarlar 300W çekiyormuş. Hal öyle olunca fan testinde kullandığım dirençlerden takviye istedim. Tüm cihazlar bağlıyken gerçekte çekilen güç 1320W. Aşama iki de yine aşama birde yaptığım testleri tekrarladım. Aslında voltaj dalgalanmalarını tam olarak simule ederek KGK yazdığı değerleri karşılayıp karşılamadığını görmek için bu teste varyak eklenmeli fakat arkadaş iç ettiği şimdilik eklenmeyecek. Daha sonra güncellemeyi düşünüyorum. Testleri yapmama rağmen sıcaklıklar ve voltaj regülasyonu sonuçlarını paylaşmayacağım çünkü sıcaklıklar zaten yazılımda gözüken ile neredeyse aynı. Çıkış voltaj gerilimiyse ayarladığınız şekilde geliyor. Aküler dolarken %90 seviyesine gelinceye kadar pirizden 97W çekiyor. %90 dan sonra çekilen güç düşmeye başlıyor ve 96 sonra 17W çekiyor. Keza boşta da öyle. Aşama 1 de çekilen gerçek güç 452W ve On-Line modda verimlilik %86. Aşama ikideyse gerçekte çekilen güç 1320W ve On-line modda verimlilik %89,20. Boşta, aşama 1 ve aşama 2 bypas modunda ses seviyesi neredeyse aynıyken aşama iki de on-line modda ses seviyesi biraz artıyor. Yük durumuna ve ortam sıcaklığına göre bu ses seviyesi değişecektir. Fanı KGK'dan sökerek ayrıca test yapmakta fayda var. Fan klasik 92MM, sleeve bearing bir fan. 2 Pin olduğu için doğal olarak hızını yazılım ya da fan kontrolcü görüntüleme imkan yok. Onun için takometreyi kullandım. Fan 12V da 3450 RPM de dönüyor. Aşağıdaki videoda ilk başta 3450 RPM de çalışırken ki ses seviyesi var. Elimde piyasadaki en iyi 92 MM fanlardan olan Noctua NF-A9 PWM var ve karşılaştırma için bu fanı kullandım. Fan 12V'da 2000 RPM'de çalışıyor. Net bir ayrım yapabilmek için KGK fanını da 2000 RPM'de tekrar test ettim. Ses seviyesi olarak birbirlerine yakındılar fakat NF-A9 PWM ölçüm yapmama rağmen elle bile daha çok hava üflediği hissediliyordu. $. getJSON(\"https://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/0GSPjfjn7LA?v=2&alt=jsonc&callback=?\", function ); Ürünün Türkiye fiyatı 1374 Tl. Line İnteraktif cihazlara kıyasla fiyatı yüksek gelebilir fakat muadili OnLine KGK'lar ile aşağı yukarı aynı fiyat seviyesinde. Ürünün tek eksik yanı sesli olması. Bu eksi tarafına yazılabilir mi tartışılır çünkü bütün OnLine KGK lar da durum böyle. Bunu alırken aklınızın bir kenarında bulundurun. Ben bir gece odada beraber yatayım dedim ama uyuyamadım. Zaten genelde bu tarz cihazlar evden ziyade iş yerlerinde kullanılıyor. Ama daha kaliteli fanlar kullanılıp, fanın devri yazılım arayüzünden gözlemlenip kullanıcıya bir miktar fan devriyle oynama esnekliği verilebilirdi. LCD panel anlaşılabilir, her açıdan rahatça okunabiliyor ve göz yormuyor. Ama ben yine de ayarların yazılım arayüzünden yapılmasını tavsiye ederim. Akü modunda aktif olma süresi hemen hemen kağıt üzerindeki verilerle tutuyor. Verimlilik kısmında da aynı durum söz konusu. %25 yük durumunda verimlilik %86 seviyesindeydi fakat her güç kaynağında güç tüketimi azken verimlilikte daha fazla kayıp oluyor. Normal karşılanabilir bir durum yani. Eco modunun olması büyük avantaj çünkü voltaj çıkışını biraz esneterek baypas modu sayesinde enerji kaybını azaltabilirsiniz. Voltaj çıkış regülasyonu muazzam. Benim bu aleti alış amacım şebeke hattından filtrelenmiş temiz AC güç almaktı ve Knight işimi fazlasıyla gördü. 0n-Line KGK alma arifesindeyseniz FSP Knight serisine bakmanızı tavsiye ederim.