Nghị định 54/1999/NĐ-CP
Về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1999-07-08

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ V ề bảo vệ an tòan lưới điện cao áp __________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, NGHỊ ĐỊNH: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. 1.Nghị định này quy định việc bảo vệ an tòan lưới điện cao áp nhằm bảo vệ tínhmạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, bảo đảm cung cấp điện antòan, liên tục, phục vụ sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng. 2.Bảo vệ an tòan lưới điện cao áp là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổchức và mọi công dân. Điều 2. TrongNghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.''Lưới điện cao áp" là hệ thống các công trình đường dây dẫn điện trênkhông, đường cáp điện ngầm, đường cáp điện đi nổi, trạm điện có điện áp danhđịnh từ 1000V trở lên. 2."Bộ phận công trình lưới điện" là các thiết bị, phụ kiện được lắp đặttrên lưới điện và các kết cấu kiến trúc, xây dựng để phục vụ việc truyền tải vàphân phối điện như: dây điện, cột điện, xà, vật cách điện, hệ thống tiếp đất,móng cột, dây néo cột, kè, ụ đất bảo vệ chân cột, mương, rãnh thóat nước củatrạm điện, hàng rào trạm điện, thiết bị điện, cáp điện, hệ thống thiết bị thôngtin, mương cáp, cột mốc, biển báo an tòan điện và các bộ phận phụ trợ khác. 3."Dây trần" là dây dẫn điện chuyên dùng không bọc lớp cách điện. 4."Dây bọc" là dây dẫn diện chuyên dùng được bọc lớp cách điện. 5.''Cáp điện" là dây dẫn điện chuyên dùng được bọc cách điện tiêu chuẩn theotừng cấp điện áp. 6."Hành lang bảo vệ an tòan lưới điện" là khỏang không gian lưu không đượcquy định về chiều rộng, chiều dài và chiều cao chạy dọc theo công trình đườngdây tải điện hoặc bao quanh trạm điện. Mỗicông trình lưới điện đều có hành lang bảo vệ an tòan quy định tại các điều 6,12, 14 của Nghị định này. 7."Phạm vi bảo vệ" gồm công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an tòanlưới điện. 8."Đơn vị quản lý lưới điện cao áp có thẩm quyền" là tổ chức thuộc cácthành phần kinh tế có tư cách pháp nhân họat động điện lực theo quy định củapháp luật. Điều 3. Khithiết kế, xây dựng công trình lưới điện cao áp và các công trình khác có liênquan đến công trình lưới điện cao áp tổ chức, cá nhân phải tuân theo mọi quyđịnh trong Nghị định này. Điều 4. Nghiêmcấm mọi hành vi xâm phạm vào phạm vi bảo vệ công trình lưới điện cao áp gây mấtan tòan lưới điện, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản của Nhà nước, tổchức, cá nhân. Điều 5. 1.Các phương tiện bay khi bay gần các công trình lưới điện phải bảo đảm khỏangcách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện không nhỏ hơn 100 m và cấmthả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện. Trường hợpphương tiện bay làm nhiệm vụ đặc biệt quốc phòng, an ninh hoặc sử dụng để phụcvụ công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện thì phải tuân theo quyđịnh của Bộ Công nghiệp (có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Hàngkhông dân dụng Việt Nam). 2.Khi hòan thành xây dựng công trình lưới điện cao áp có điện áp từ 220 KV trởlên chủ đầu tư công trình phải thông báo với Tổng cục Địa chính thể hiện kịpthời tuyến đường dây lên bản đồ địa chính để người điều khiển phương tiện baybiết khi làm nhiệm vụ. Chương II ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG Điều 6. 1.Hành lang bảo vệ của đường dây dẫn điện trên không được giới hạn như sau: a)Chiều dài: Tính từ điểm mắc dây trên cột xuất tuyến của trạm này đến điểm mắcdây trên cột néo cuối trước khi vào trạm (hoặc các trạm) kế tiếp. b)Chiều rộng: Được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đườngdây, song song với đường dây, có khỏang cách từ dây ngòai cùng về mỗi phía khidây ở trạng thái tĩnh được quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 22 KV 35 KV 66 - 110 KV 220 KV 500 KV Lọai dây Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần Khỏang cách (m) 1 2 1,5 3 4 6 7 c)Chiều cao: Tính từ đáy móng cột lên đỉnh cột cộng thêm khỏang cách an tòan theochiều thẳng đứng được quy định trong bảng nêu ở điểm a khỏan 1 Điều 7 của Nghịđịnh này. 2.Các lọai cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không có khỏang cách bảo vệ antòan về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngòai của sợi cáp ngòai cùng. Điều 7. 1.Đối với cây cối trong phạm vi bảo vệ an tòan của lưới điện cao áp: a)Lúa và hoa màu phải trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất 0,5m. Cáclọai cây trồng khác phải đảm bảo khỏang cách thẳng đứng từ dây dẫn khi dây ởtrạng thái tĩnh đến điểm cao nhất của cây không nhỏ hơn quy định trong bảngsau: Điện áp Đến 35 KV 66 đến110 KV 220 KV 500 KV Khỏang cách an tòan thẳng đứng (m) 2 3 4 6 Đốivới những cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ gâymất an tòan (như bạch đàn, tre, nứa, bương, vầu...) phải chặt sát gốc và cấmtrồng mới. b)Đối với đường dây trên không đi trong thành phố, cây phải được chặt tỉa để đảmbảo khỏang cách từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến điểm gần nhất của câykhông nhỏ hơn khỏang cách tối thiểu quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 22 KV (dây bọc) Đến 35 KV 66 đến 110 KV 220 KV Dây trần Khỏang cách tối thiểu (m) 0,7 1,5 2 2,5 2.Đối với cây ngòai hành lang bảo vệ phải được chặt tỉa để bảo đảm, nếu cây bị đổthì khỏang cách từ bộ phận bất kỳ của cây đến bộ phận bất kỳ của đường dây bằnghoặc lớn hơn khỏang cách tối thiểu quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 35 KV 66 đến 220 KV 500 KV Khỏang cách tối thiểu (m) 0,5 1 2 Điều 8. Đốivới nhà và công trình trong hành lang bảo vệ: 1.Nhà và công trình đã có trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không điệnáp đến 220 KV không phải di chuyển ra khỏi hành lang bảo vệ nếu đảm bảo cácđiều kiện sau đây: a)Làm bằng vật liệu không cháy. b)Kết cấu kim lọai phải nối đất theo tiêu chuẩn hiện hành. c)Khỏang cách thẳng đứng từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến bất kỳ bộ phậnnào của nhà và công trình phải bằng hoặc lớn hơn khỏang cách an tòan thẳng đứngđược quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 35 KV 66 đến 110 KV 220 KV Khỏang cách an tòan thẳng đứng (m) 3,0 4,0 5,0 d)Khỏang đường dây đi phía trên vượt qua nhà và công trình phải thực hiện biệnpháp tăng cường an tòan về điện và về xây dựng. 2.Đối với nhà ở và công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫnđiện trên không nếu chưa thỏa mãn 1 trong 4 điều kiện nêu ở khỏan 1 Điều 8 củaNghị định này thì chủ đầu tư công trình đường dây phải chịu kinh phí để cải tạonhằm thỏa mãn các điều kiện đó. 3.Nhà ở và công trình nằm trong hành lang bảo vệ cần phải di chuyển ra khỏi hànhlang với lý do chính đáng thì chủ đầu tư công trình đường dây phải đền bù chochủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình đó theo quyđịnh của pháp luật. 4.Đối với nhà và công trình được để lại trong hành lang bảo vệ; chủ sở hữu hay ngườisử dụng hợp pháp: a)Không lợi dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của nhà ở và công trình vàonhững mục đích có thể vi phạm khỏang cách an tòan quy định tại điểm c khỏan 1Điều 8 của Nghị định này. b)Khi sửa chữa, cải tạo, phải được sự thỏa thuận của đơn vị quản lý công trình lướiđiện có thẩm quyền và phải áp dụng các biện pháp an tòan. 5.Việc cơi nới hoặc xây mới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ lưới điện cóđiện áp đến 220 KV phải đảm bảo các điều kiện sau: a)Đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khỏan 1 Điều 8 của Nghị địnhnày. b)Được sự thỏa thuận bằng văn bản về an tòan của đơn vị quản lý công trình lướiđiện và được phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. c)Chủ công trình, nhà ở cơi nới hoặc xây mới phải chịu kinh phí để đơn vị quản lýlưới điện thực hiện biện pháp tăng cường an tòan khỏang đường dây vượt qua côngtrình, nhà ở này nếu khỏang đường dây đó chưa được tăng cường theo đúng quyđịnh. 6.Không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh họat, làmviệc trong hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp điện áp từ 500 KV trở lên,trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó. Điều 9. 1.Cấm tiến hành bất kỳ công việc gì trong hành lang bảo vệ đường dây trên khôngnếu dùng đến thiết bị, dụng cụ, phương tiện có khả năng vi phạm khỏang cách antòan quy định trong bảng tại điểm a khỏan 1 Điều 7 của Nghị định này. Trườnghợp đặc biệt các họat động do yêu cầu cấp bách của công tác an ninh, quốc phòngthì phải thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp để thực hiện các biệnpháp an tòan cần thiết. 2.Đường dây trên không giao chéo với đường giao thông: a)Ở những đọan giao chéo giữa đườngdây dẫn điện cao áp trên không với đường bộ và đường sắt, cho phép những phươngtiện vận tải có chiều cao đến 4,5 m (kể cả hàng hóa chất trên xe) so với mặt đườngvượt qua. Trườnghợp cần vận chuyển hàng có kích thước cao hơn 4,5m, chủ phương tiện phải liênhệ với đơn vị quản lý công trình lưới điện để thực hiện các biện pháp an tòancần thiết. b)Đối với đường sắt điện khí hóa, chiều cao của dây dẫn điện cao áp tại điểm giaochéo với đường sắt khi dây ở trạng thái tĩnh, mang đầy tải bằng khỏang tĩnhkhông của đường sắt (7,5m) cộng với khỏang cách an tòan phóng điện được quyđịnh trong bảng tại điểm c khỏan 2 Điều 9 của Nghị định này. c)Ở những đọan giao chéo giữa đườngdây dẫn điện cao áp trên không với đường thủy nội địa, chiều cao của dây dẫnđiện tại điểm thấp nhất khi dây dẫn ở trạng thái tĩnh bằng chiều cao tĩnh khôngtheo cấp kỹ thuật của đường thủy cộng với khỏang cách an tòan phóng điện theocấp điện áp được quy định trong bảng dưới đây. Phương tiện vận tải thủy khi điqua điểm giao chéo phải đảm bảo khỏang cách an tòan quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 35 KV 66 - 110 KV 220 KV 500 KV Khỏang cách thẳng đứng (m) 1,5 2 3 4 Đốivới giao thông đường biển có quy định riêng cho từng trường hợp giao chéo cụthể. 3.Khi bắt buộc phải tiến hành các công việc trên mặt đất, dưới lòng đất ở gầnhoặc trong hành lang bảo vệ đường dây trên không, như đào đắp đất, khai tháckhóang sản, xây dựng công trình ngầm, lắp ráp, sửa chữa và làm những việc phảidùng đến máy móc, thiết bị, có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thườngcủa đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố và tai nạn thì đơn vị tiến hành nhữngcông việc đó phải có các biện pháp bảo đảm an tòan và phải được sự thỏa thuậncủa đơn vị quản lý công trình lưới điện. Điều 10. 1.Không xây dựng đường dây điện qua những công trình kinh tế, văn hóa, an ninh,quốc phòng, thông tin liên lạc quan trọng, những nơi thường xuyên tập trungđông người, các khu di tích lịch sử đã được Nhà nước xếp hạng. 2.Trong trường hợp buộc phải xây dựng đường dây điện qua các công trình và cácnơi quy định tại khỏan 1 Điều này thì phải đảm bảo các điều kiện sau: a)Được sự thỏa thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý các công trìnhnói trên. Nếu không thỏa thuận được thì báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cấptrên giải quyết. b)Khỏang đường dây dẫn điện vượt qua các công trình và các nơi nói trên phải cóbiện pháp tăng cường an tòan về điện và xây dựng. c)Đọan cáp ngầm nối với đường dây dẫn điện trên không, từ mặt đất trở lên phải đượcbọc trong ống nhựa có mầu. Điều 11. Khitiến hành xây dựng công trình lưới điện, chủ đầu tư công trình lưới điện thanhtóan các khỏan chi phí đền bù do việc chặt cây, hoa mầu, di chuyển hoặc cải tạonhà ở, công trình cho chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp theo quyđịnh của Pháp luật. Chương III ĐƯỜNG CÁP ĐIỆN NGẦM Điều 12. Hànhlang bảo vệ đường cáp điện ngầm giới hạn như sau: 1.Chiều dài : Tính từ vị trí cáp chui ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạmnày đến vị trí chui vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp. 2.Chiều rộng: Giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng và song song về hai phía củatuyến cáp (đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước) hoặc cách mặt ngòaicủa mương cáp (đối với cáp đặt trong mương) về mỗi phía được quy định trongbảng sau: Lọai cáp Đặt trong Đặt trong đất Đặt trong nước điện mương Đất ổn định Đất không ổn định Không có tàu thuyền qua lại Có tàu thuyền qua lại Khỏang cách (m) 0,5 1,0 1,5 20 100 3.Chiều cao: Tính từ vị trí đáy móng công trình đặt cáp điện lên đến mặt đất hoặcmặt nước tự nhiên. Điều 13. 1.Cấm đào hố, chất hàng hóa, đóng cọc, trồng cây, làm nhà và các công trình xâydựng khác, thả neo tàu thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm. 2.Cấm thải nước và các chất ăn mòn cáp, thiết bị... vào hành lang bảo vệ đườngcáp điện ngầm. 3.Trường hợp thải nước và các chất khác ngòai hành lang bảo vệ đường cáp điệnngầm mà có khả năng xâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp thì chủ sở hữu hoặc ngườiquản lý, sử dụng nhà, công trình có nước, chất thải phải có trách nhiệm xử lýđể không làm ảnh hưởng tới cáp. 4.Khi thi công các công trình trong đất, hoặc khi nạo vét lòng sông, hồ thuộchành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, bên thi công phải thông báo trước ít nhất10 ngày với đơn vị quản lý công trình lưới điện. Phải có sự thỏa thuận và thốngnhất thực hiện các biện pháp bảo đảm an tòan cho cáp. Trường hợp do yêu cầu cấpbách của công việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, thực hiện theo quy địnhriêng. Chương IV TRẠM ĐIỆN Điều 14. 1.Hành lang bảo vệ của trạm điện được giới hạn như sau: a)Đối với các trạm điện lắp đặt trên cao (trạm treo) không có tường rào xây baoquanh, chiều rộng hành lang bảo vệ trạm được giới hạn bởi mặt phẳng bao quanhtrạm có khỏang cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm được quy địnhtrong bảng sau: Điện áp Đến 22 KV 35 KV Khỏang cách (m) 2 3 b)Đối với trạm điện có tường rào (hoặc hàng rào) cố định bao quanh, chiều rộnghành lang bảo vệ được tính từ mặt ngòai tường rào trở ra 0,5m. c)Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của bộ phận công trình trạmđiện đến điểm cao nhất trong trạm cộng thêm khỏang cách an tòan theo chiềuthẳng đứng quy định trong bảng tại mục a, khỏan 1, Điều 7 của Nghị định này. 2.Trong hành lang bảo vệ trạm điện: a)Cấm xây dựng nhà ở, công trình. b)Cấm trồng các lọai cây (kể cả dây leo), trừ hoa màu và cây cảnh có chiều cao dưới2 m. Điều 15. Nhàvà công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ của trạm điện phải đảm bảo khônglàm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện, đảm bảo đúng các quy định theoquy chuẩn xây dựng hiện hành. Không xâm phạm đường ra vào của trạm; không xâmphạm hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, hành lang bảo vệ đường dây trênkhông, cống, rãnh thóat nước của trạm; không che chắn làm cản trở hệ thốngthông gió của trạm. Không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trìnhđiện. Chương V BIỂN BÁO, TÍN HIỆU Điều 16. Ở những nơi giao chéo giữa đườngdây dẫn điện trên không với đường bộ, việc đặt và quản lý biển báo, biển cấm vượtqua đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định của ngành Giao thôngvận tải. Chủ công trình xây dựng sau phải chịu chi phí cho việc đặt biển báo,biển cấm. Điều 17. Đơnvị quản lý công trình lưới điện phải đặt biển cấm, biển báo tại cột điện vàtrạm điện. Cáctrường hợp sau đây phải sơn mầu báo hiệu trắng, đỏ (từ khỏang chiều cao 50 mtrở lên) và đặt đèn tín hiệu trên đỉnh cột: Cộtđiện cao từ 80 m trở lên. Cộtcó chiều cao từ 50 m - 80 m ở vị trí có yêu cầu đặc biệt cần thiết. Trườnghợp đường dây dẫn điện cao áp đi gần sân bay, nằm trong giới hạn 8.000 m tínhtừ đường hạ cất cánh gần nhất của sân bay, việc sơn cột, đặt đèn tín hiệu báohiệu theo quy định của ngành Hàng không. Điều 18. 1.Dọc theo đường cáp điện ngầm trong đất, chủ công trình phải đặt cột mốc hoặcdấu hiệu. 2.Ở nơi đường dây trên không hoặcđường cáp điện ngầm trong nước giao chéo với đường thủy nội địa, đơn vị quản lýlưới điện phải đặt và quản lý biển báo, dấu hiệu ở hai bên bờ theo quy định củangành Giao thông vận tải. Chương VI QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN Điều 19. Ngườilàm công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, khi làm nhiệm vụ phải đeophù hiệu và có phiếu công tác. Điều 20. 1.Việc chặt cây quy định tại các Điều 7 và 14 của Nghị định này do đơn vị quản lýcông trình lưới điện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và phải thông báo chođơn vị quản lý hoặc chủ sở hữu cây biết trước 10 ngày; 2.Để sửa chữa nhanh chóng và thuận lợi những hư hỏng đột xuất của công trình lướiđiện, đơn vị quản lý công trình lưới điện có quyền chặt một số cây khác khôngthuộc quy định đã nêu tại Điều 7 và 14 của Nghị định này. Chậm nhất là 10 ngàysau khi bắt đầu công việc, đơn vị quản lý công trình lưới điện phải thông báosố cây đã chặt và đền bù cho chủ sở hữu cây theo quy định của Nhà nước. 3.Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ hoặc sửa chữa lưới điện để chặt cây tùy tiện. Điều 21. Ngườiđược quyền sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên khôngđi qua có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý công trình lướiđiện tiến hành kiểm tra hoặc sửa chữa những hư hỏng của công trình. Sửa chữađịnh kỳ cần báo trước 3 ngày; sửa chữa đột suất do sự cố báo trước khi vào làm.Kiểm tra sửa chữa xong, đơn vị quản lý công trình lưới điện phải khôi phục lạimặt bằng như trước khi sửa chữa. Chương VII KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 22. Nghiêmcấm các hành vi xâm phạm vào phạm vi bảo vệ an tòan công trình lưới điện cao ápgây mất an tòan lưới điện hoặc gây nguy hiểm cho con người, bao gồm: 1.Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khikhông có nhiệm vụ. 2.Trộm cắp, đào bới, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện. 3.Lợi dụng các bộ phận của công trình lưới điện vào những mục đích khác nếu chưacó sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện có thẩm quyền. 4.Thả diều hoặc các vật bay gần công trình lưới điện. 5.Bố trí ăng ten, dây phơi, dàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo... tại các vị trímà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào các bộ phận của công trình lưới điện. 6.Các họat động như: Nổ mìn, mở mỏ, xếp chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóahọc gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện, đốt nương rẫy, sử dụng cácphương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lướiđiện. Điều 23. Khiphát hiện công trình lưới điện bị xâm phạm, bị phá họai, bị cháy, bị sự cốnghiêm trọng do thiên tai hoặc nguyên nhân khác thì đơn vị quản lý công trình lướiđiện, Ủy ban nhân dân địa phương, côngan, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp khẩn trương khắcphục để hạn chế thiệt hại và đưa công trình vào họat động. Điều 24. Tổchức và cá nhân có thành tích phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây hư hỏnghoặc phá họai lưới điện, có thành tích tham gia bảo vệ lưới điện, tham gia khắcphục và hạn chế những thiệt hại cho công trình lưới điện, được khen thưởng theoquy định của pháp luật. Điều 25. Tổchức và cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạmphải bồi thường, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sựtheo quy định của pháp luật. Chương VIII ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Điều 26. Nghịđịnh này thay thế Nghị định số 70/HĐBT, ngày 30 tháng 4 năm 1987 và có hiệu lựcsau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 27. Bộtrưởng Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thihành Nghị định này. Nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định. CácBộ trưởng Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.