Thông tư 41/2011/TT-BCT
Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 2011-12-16

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 41/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về quản lý an tòan trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an tòan lao động, vệ sinh lao động; Căn cứ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an tòan lao động, vệ sinh lao động; Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an tòan công trình dầu khí trên đất liền; Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an tòan trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng như sau: Chương 1 Quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư này quy định về quản lý an tòan trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Khí dầu mỏ hóa lỏng là hỗn hợp chủ yếu của Propane (công thức hóa học: C3H8) và butane (công thức hóa học: C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquiefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG). 2. Trạm nạp LPG vào chai là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp LPG vào chai chứa để bán cho khách hàng. 3. Trạm nạp LPG vào ô tô là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp trực tiếp LPG vào ô tô làm nhiên liệu sử dụng cho động cơ. 4. Trạm cấp LPG là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí LPG từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn khí LPG đến khách hàng. 5. Cửa hàng LPG là cửa hàng bán LPG và cửa hàng chuyên kinh doanh LPG. 6. Trạm kiểm định chai LPG là trạm thực hiện kiểm định các lọai chai LPG. 7. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG là cơ sở thực hiện chế tạo, sửa chữa chai chứa LPG. 8. Cơ sở tồn chứa LPG là cơ sở thực hiện giao nhận và tồn chứa LPG bằng bồn chứa. 9. Cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực LPG (cơ sở kinh doanh LPG) là cơ sở thực hiện việc sản xuất, chế biến, giao nhận, tồn chứa và phân phối, bao gồm: Nhà máy sản xuất, chế biến LPG; Cảng xuất, nhập LPG; Kho tồn chứa LPG, kho bảo quản chai LPG và LPG chai, cửa hàng bán LPG, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn; Trạm nạp LPG vào ô tô; Trạm cấp LPG; Vận chuyển LPG và cho thuê phương tiện vận chuyển LPG. 10. Bồn chứa LPG là bồn dùng để chứa LPG có dung tích bằng hoặc lớn hơn 0,15 m3. 11. Bồn chứa nổi là bồn chứa được đặt trên mặt đất và không lấp cát hoặc đất. 12. Bồn chứa chìm là bồn chứa được chôn dưới đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất. 13. Bồn chứa đắp đất là bồn chứa được đặt trên mặt đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất. 14. Khỏang cách an tòan là khỏang cách nhỏ nhất cho phép tính từ mép ngòai cùng của thiết bị, công trình (bồn chứa, cụm bồn chứa, xe bồn, điểm xuất nhập hoặc nhà nạp LPG) đến điểm gần nhất của các thiết bị, công trình liền kề để bảo đảm an tòan. 15. Vùng nguy hiểm là vùng mà tại đó hỗn hợp LPG và không khí có khả năng gây cháy, nổ. 16. Tường ngăn cháy là tường gạch hoặc bê tông hoặc vật liệu không cháy có khả năng chịu lửa tối thiểu 60 phút, có độ cao tối thiểu 2m hoặc cao hơn đỉnh bồn chứa nhằm ngăn chặn bức xạ nhiệt từ đám cháy bên ngòai ảnh hưởng đến bồn chứa, đồng thời đảm bảo khỏang cách đủ để phân tán hơi LPG không lan đến công trình lân cận hoặc tới nguồn lửa bên ngòai khi xảy ra rò rỉ LPG. 17. Cột bơm LPG là thiết bị hoặc hệ thống để đo đếm lượng LPG khi nạp vào bình chứa của phương tiện sử dụng. 18. Nơi cần bảo vệ là nơi có đông người qua lại, lưu trú như các khu vực dân sinh, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà hát, các cửa hàng, siêu thị và các nơi vui chơi, giải trí công cộng, công trình công nghiệp, dân dụng khác. 19. Nguồn gây cháy là nguồn năng lượng dẫn đến sự cháy của LPG như ngọn lửa trần, vật liệu, máy móc, thiết bị khi sử dụng hoặc họat động có khả năng sinh nhiệt hoặc tia lửa có thể gây cháy, nổ hỗn hợp khí dễ cháy. Điều 3. Hệ thống quản lý an tòan, báo cáo đánh giá rủi ro và kế họach ứng cứu khẩn cấp 1. Các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG phải thực hiện việc xây dựng hệ thống quản lý an tòan, báo cáo đánh giá rủi ro và kế họach ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 2. Trường hợp cơ sở kinh doanh LPG bao gồm nhà xưởng sản xuất, chế biến, cảng xuất nhập, kho chứa, trạm nạp LPG liền kề nhau và cùng một chủ sở hữu thì việc xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro và kế họach ứng cứu khẩn cấp được lập chung cho cơ sở. 3. Hàng năm, các cơ sở quy định tại Khỏan 1 Điều này phải lập kế họach thực hiện diễn tập các phương án trong kế họach ứng cứu khẩn cấp đã được phê duyệt. Điều 4. Quy định chung về đảm bảo an tòan đối với các cơ sở kinh doanh LPG 1. Các cơ sở kinh doanh LPG phải được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và xây dựng theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định pháp luật liên quan. 2. Các cơ sở kinh doanh LPG phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an tòan được lãnh đạo cơ sở phê duyệt. 3. Các máy, thiết bị của cơ sở kinh doanh LPG phải được thường xuyên kiểm tra, định kỳ kiểm định kỹ thuật an tòan theo quy định. 4. Mặt bằng của cơ sở kinh doanh LPG phải đảm bảo: a) Cho các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận; b) Thông thóang và thuận tiện cho việc phát tán LPG khi bị rò rỉ, không để LPG ứ đọng và tích tụ; c) Ngăn ngừa việc tiếp cận của người không có thẩm quyền. 5. Những người có liên quan đến việc quản lý, vận hành thiết bị, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển của cơ sở kinh doanh LPG phải được đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an tòan, phòng chống cháy nổ và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Điều 5. Quy định về khỏang cách an tòan 1. Cơ sở kinh doanh LPG phải đảm bảo khỏang cách an tòan giữa thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ. 2. Trong phạm vi khỏang cách an tòan của cơ sở kinh doanh LPG, nghiêm cấm các họat động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự an tòan. Điều 6. Quy định về phòng cháy chữa cháy Cơ sở kinh doanh LPG phải: 1. Có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy. 2. Có hệ thống cảnh báo cháy, các thiết bị chữa cháy đảm bảo yêu cầu và phù hợp với vật liệu gây cháy trong cơ sở. 3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định. 4. Đặt các biển báo như: "Cấm lửa", "Cấm hút thuốc", "Không có nhiệm vụ miễn vào", "Nội quy phòng cháy chữa cháy", tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các biển báo khác theo quy định. Các biển báo phải được viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa, dễ đọc và đặt ở vị trí dễ thấy. Kích thước của các chữ cái trên biển báo phải có chiều cao tối thiểu 120 mm. 5. Có biện pháp kiểm sóat và ngăn ngừa các nguồn gây cháy. 6. Nối đất các thiết bị và công trình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định kỳ kiểm tra theo quy định. Chương 2 An tòan cơ sở tồn chứa A LPG Điều 7. Quy định chung đối với cơ sở tồn chứa Cơ sở tồn chứa LPG phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các biện pháp bổ sung khác để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu rủi ro khi bị rò rỉ LPG. Điều 8. Quy định đối với lắp đặt bồn chứa 1. Các bồn chứa LPG phải được đặt ở ngòai trời, bên ngòai nhà, bên ngòai các công trình xây dựng kín. Không đặt bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình. 2. Bồn chứa LPG phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an tòan và đo kiểm theo quy định. Bồn chứa phải được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp. 3. Các bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc, hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ. 4. Phải đảm bảo khỏang cách an tòan từ bồn chứa LPG đến các đối tượng xung quanh theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Điều 9. Quy định đối với vận hành bồn chứa 1. LPG nạp vào bồn chứa không được vượt quá mức quy định. Trên đồng hồ chỉ thị mức nạp phải có vạch báo mức nạp tối đa. 2. Tất cả các bồn chứa LPG phải được bảo vệ chống ăn mòn. Lớp phủ bảo vệ phải kiểm tra không quá hai năm một lần để tránh hiện tượng ăn mòn bồn chứa. Định kỳ phải kiểm tra độ dày thành vỏ bồn và kiểm tra bên trong theo quy định nhưng không quá 5 năm một lần. Điều 10. Đường ống LPG 1. Đường ống đi nổi của cơ sở tồn chứa LPG phải có giá đỡ chắc chắn, được sơn theo màu quy định. 2. Đường ống đi ngầm phải được bảo vệ để tránh ăn mòn bằng biện pháp phù hợp. Định kỳ phải kiểm tra đường ống, độ dày đường ống theo quy định. Điều 11. Các biện pháp kỹ thuật an tòan tăng cường đối với cơ sở tồn chứa LPG Trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về khỏang cách hoặc để nâng cao mức độ an tòan, cơ sở tồn chứa LPG phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật an tòan tăng cường phù hợp được nêu tại mục 4 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Mức giảm khỏang cách đối với các biện pháp tăng cường được quy định tại mục 4 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này chỉ được áp dụng với các cơ sở tồn chứa LPG đang tồn tại, không áp dụng cho cơ sở xây dựng mới. Chương 3 An tòan trạm nạp LPG vào chai Điều 12. Quy định chung đối với trạm nạp LPG vào chai Trạm nạp LPG vào chai phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau đây: 1. Trạm nạp LPG vào chai phải tuân thủ các quy định từ Điều 16 đến Điều 19 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây được gọi là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ), được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 2. Cấm bố trí trạm nạp LPG vào chai ở tầng hầm hoặc trong các tầng nhà của nhà cao tầng. 3. Sàn trạm nạp phải bằng phẳng, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh. Trường hợp sàn được nâng cao thì khỏang trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện pháp thông thóang. Không được cất giữ, bảo quản các đồ vật cũng như các chất dễ cháy ở trong khỏang trống này. 4. Khỏang cách an tòan từ bồn chứa đến các đối tượng xung quanh, từ nhà nạp chai chứa LPG đến công trình lân cận và đến bồn chứa được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Điều 13. Kiểm tra trước khi tiến hành nạp 1. Kiểm tra tình trạng chung, bồn chứa, các phụ kiện, thiết bị nạp không bị hư hỏng và không có dấu hiệu rò rỉ. 2. Các thiết bị an tòan, đo kiểm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, ở tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng. 3. Các hướng dẫn an tòan khi nạp LPG đã được áp dụng đầy đủ. Trạm nạp phải có quy trình nạp đã được phê duyệt đặt tại chỗ nạp, trong đó có quy định mức nạp lớn nhất để không xảy ra việc nạp quá mức. 4. Không được nạp LPG vào chai, đồng thời phải thực hiện kiểm định khi xuất hiện một trong các trường hợp sau: a) Chai quá thời hạn kiểm định; b) Chai chưa được kiểm định hoặc không thể xác định được thời hạn kiểm định. 5. Không được nạp LPG vào chai, đồng thời phải thực hiện đánh giá lọai bỏ hoặc sửa chữa chai trong các trường hợp sau: a) Khối lượng vỏ không đọc được hoặc không có; b) Chai có khuyết tật hoặc hư hỏng ở tay cầm hoặc vành chân đai; c) Chai có khuyết tật về vật lý ở thành chai; d) Chai bị ăn mòn nhìn thấy được; đ) Chai có vết cháy do hồ quang, hỏa họan; e) Chai, van hoặc các cơ cấu giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng. 6. Nghiêm cấm nạp LPG vào chai của chủ sở hữu khác mà không có hợp đồng nạp LPG vào chai với trạm nạp, chai không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều 14. Đánh giá lọai bỏ, sửa chữa chai 1. Việc đánh giá lọai bỏ chai phải được chủ sở hữu chai chứa thực hiện theo quy định tại mục 5 của TCVN 7762:2007 - Chai chứa khí. Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp. 2. Những chai không bảo đảm an tòan phải phá hủy để không thể sử dụng lại. 3. Chỉ được sửa chữa chai tại các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai đủ điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận. Điều 15. Nạp LPG vào chai chứa LPG 1. Thực hiện nạp LPG vào chai theo đúng quy trình nạp của trạm nạp. Lượng nạp LPG vào chai phải theo đúng khối lượng quy định với mỗi lọai chai, nhưng không được quá mức quy định tại Phụ lục B của TCVN 6485:1999 - Khí đốt hóa lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an tòan. 2. Các chai nạp quá mức phải được rút bớt lượng LPG thừa cho đến khi đạt mức nạp theo quy định (khối lượng, thể tích). Khi rút bớt lượng LPG phải thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo an tòan và không được xả trực tiếp ra môi trường. 3. Tất cả các chai bị nạp quá mức sau khi xả lượng thừa phải được kiểm tra lại mức nạp. 4. Các chai sau khi nạp LPG phải được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hóa trên vỏ chai và niêm phong van chai. Điều 16. Bảo quản, xếp dỡ chai chứa LPG trong trạm nạp 1. Các kho bảo quản của trạm nạp LPG vào chai phải có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG. 2. Nơi bảo quản chai chứa LPG phải đảm bảo thông thóang, không được bảo quản ở những nơi thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, trong tầng ngầm. 3. Kho chứa chai LPG ngòai trời từ 1000 kg trở lên phải chia thành từng lô nhỏ. Kho chứa chai chưa nạp LPG phải cách kho chứa chai đã nạp LPG ít nhất 03 (ba) m. Kho chứa chai LPG trong nhà phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng tồn chứa, nơi tồn chứa theo quy định tại mục 5.3 TCVN 6304:1997 - Chai chứa khí đốt hóa lỏng. Yêu cầu an tòan trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển. Chương 4 An tòan trạm cấp LPG Điều 17. Quy định chung đối với trạm cấp LPG Trạm cấp LPG phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau: 1. Phải tuân thủ các quy định từ Điều 37 đến Điều 40 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG. 2. Các hạng mục chính như bồn chứa, đường ống, máy hóa hơi phải được bao quanh bằng hàng rào, nơi không bố trí được hàng rào, các hạng mục chính phải nằm trong hàng rào ranh giới của cơ sở. 3. Phải đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy ra, vào trạm khi cần. 4. Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an tòan như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an tòan này phải không làm ảnh hưởng tới độ thông thóang của khu vực tồn chứa LPG. 5. Phải nhanh chóng đến nơi khách hàng sử dụng LPG khắc phục các sự cố mất an tòan khi nhận được thông báo của khách hàng. Điều 18. Quy định đối với bồn chứa Bồn chứa lắp đặt trong trạm cấp LPG phải đảm bảo các quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này và các yêu cầu sau đây: 1. Không được đặt bồn chứa trong các tầng hầm. 2. Khỏang cách từ bồn chứa LPG tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 60oC không được nhỏ hơn 7 m. Điều 19. Quy định đối với trạm cấp LPG bằng hệ thống chai chứa 1. Sức chứa tối đa của kho chai cho phép là 1000 kg. 2. Chỉ được đặt kho chứa chai trong nhà dân dụng công nghiệp khi sức chứa dưới 700 kg và phải đảm bảo thông gió, an tòan phòng chống cháy nổ. Kho chứa chai phải ngăn cách với các phần khác của tòa nhà bằng đường chắn, trần, nền kín, có giới hạn chịu lửa ít nhất là 150 phút. 3. Kho chứa các chai có hệ thống ống góp phải được đặt trong nhà có mái che làm bằng vật liệu không cháy. 4. Kho chứa chai ngòai nhà dân dụng, công nghiệp phải cách biệt với các tòa nhà khác hoặc hàng rào ranh giới của công trình bên cạnh có khỏang cách tối thiểu 1 m với kho có sức chứa dưới 400 kg; 3 m đối với kho có sức chứa từ 400 kg đến 1000 kg. Điều 20. Quy định đối với máy hóa hơi Khi sử dụng máy hóa hơi trong trạm cấp LPG phải tuân thủ các quy định sau: 1. Chỉ được lắp đặt máy hóa hơi đảm bảo an tòan phòng nổ và phải cách bồn chứa hoặc chai chứa tối thiểu 1,5 m, cách tòa nhà gần nhất tối thiểu 3 m. 2. Khi đặt máy hóa hơi bên trong tòa nhà thì máy hóa hơi chỉ đặt ở tầng một (tầng trệt) và tầng một không được thấp hơn mặt bằng xung quanh, phải thông thóang. Điều 21. Quy định đối với khu vực tiếp nhận LPG từ xe bồn. 1. Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ. 2. Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập LPG vào bồn chứa. 3. Đầu xe bồn khi nhập LPG phải hướng ra đường chính hoặc đường thóat hiểm để không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp. Điều 22. Sử dụng tường ngăn cháy 1. Tường ngăn cháy phải không có lỗ hổng, được xây vững chắc bằng gạch, bê tông hoặc các vật liệu khác, phải đảm bảo giới hạn chịu lửa ít nhất 150 phút. 2. Chiều cao tường ngăn cháy của kho chứa phải cao hơn bồn chứa tối thiểu 0,5 m. Chương 5 An tòan trạm nap LPG vào ô tô Điều 23. Quy định chung đối với trạm nạp LPG vào ô tô Trạm nạp LPG phải thực hiện các quy định từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau đây: 1. Phải tuân thủ các điều kiện quy định từ Điều 33 đến Điều 36 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào ô tô. 2. Trạm nạp LPG vào ô tô phải đảm bảo yêu cầu thông thóang, không bị che chắn xung quanh, có hàng rào bảo vệ hoặc biện pháp ngăn chặn nguy cơ đột nhập từ bên ngòai vào khu vực bồn chứa. Điều 24. Quy định với bồn chứa nổi trong trạm nạp LPG vào ô tô 1. Bồn chứa nổi không được đặt trong các tòa nhà hoặc đặt cùng kho chứa chất lỏng dễ cháy khác và phải đảm bảo khỏang cách tối thiểu 3 m tới hàng rào bao quanh. 2. Bồn chứa có dung tích dưới 0,5 m3 được phép đặt tại các nơi cần bảo vệ khi đảm bảo khỏang cách an tòan đến đối tượng bất kỳ không nhỏ hơn 3m. Khi bố trí thành cụm bồn, số lượng không được quá 5 bồn chứa. 3. Bồn chứa không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa trong cụm bồn phải được đặt song song với nhau và đầu bồn có hướng ra xa với bất kỳ một kho chứa chất nguy hiểm, dễ cháy nổ, dung dịch hay khí dễ bắt cháy khác gần kề. 4. Khỏang cách tối thiểu từ mép bồn chứa nổi tới các đối tượng xung quanh phải theo quy định mục 1 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này. 5. Khỏang cách từ bồn chứa nổi tới các bồn chứa và các kho chứa các chất dễ cháy khác phải theo quy định tại mục 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này. Điều 25. Quy định với bồn chứa chìm trong trạm nạp LPG vào ô tô 1. Bồn chứa chìm không được đặt dưới khu vực kho chứa chất lỏng dễ cháy khác. 2. Bồn chứa có một phần hay tòan phần trên mặt đất thì phần nổi trên mặt đất phải được bao phủ bằng cát hoặc bằng đất với độ dày theo bán kính không dưới 600mm. Với bồn đắp đất không có tường bao xung quanh thì độ dốc của lớp bao phủ không được làm trôi vật liệu bao phủ. 3. Khi bố trí theo cụm bồn, không được chồng các bồn chứa lên nhau. 4. Khỏang cách tối thiểu của bồn chứa chìm đến các đối tượng xung quanh phải theo quy định tại mục 3 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này. Điều 26. Quy định đối với cột bơm LPG 1. Cột bơm LPG phải đặt cách bồn chứa LPG ít nhất 10 m. 2. Phải đặt cột bơm và điểm nối ống dẫn LPG nạp cho phương tiện tại nơi thông thóang, ngòai trời và có mái che. 3. Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp LPG cho ô tô. Điều 27. Quy định về phòng cháy chữa cháy Trạm nạp LPG vào ô tô phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy tại Điều 6 Thông tư này và các quy định sau đây: 1. Ống công nghệ đặt trên mặt đất và phương tiện đến giao nhận LPG phải được nối tiếp đất. 2. Đối với bồn chứa nổi trong trạm nạp có dung tích lớn hơn 20 m3 thì phải có hệ thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa. 3. Khi sử dụng tường ngăn cháy: đỉnh của tường phải cao hơn bồn chứa 0,5 m. Bố trí tường ngăn cháy, khỏang cách giữa bồn chứa nổi đến tường ngăn cháy phải theo quy định tại hình 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này và các quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chương 6 An tòan cửa hàng LPG Điều 28. Quy định chung đối với cửa hàng LPG Cửa hàng LPG phải thực hiện các quy định có liên quan từ Điều 3 đến Điều 6 Thông tư này và các yêu cầu sau đây: 1. Phải tuân thủ các điều kiện quy định từ Điều 29 đến Điều 32 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP , được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG và các quy định tại Thông tư này. 2. Kết cấu xây dựng, bậc chịu lửa của cửa hàng tối thiểu bậc II. Thiết bị điện của cửa hàng phải là lọai phòng nổ, cách chai LPG tối thiểu 1,5 m. 3. Nhân viên của cửa hàng LPG phải được huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an tòan; Phải được kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khỏan 4 Điều 52 Thông tư này. 4. Phải nhanh chóng đến nơi khách hàng sử dụng LPG khắc phục các sự cố mất an tòan khi nhận được thông báo của khách hàng. 5. Cửa hàng LPG phải có sổ theo dõi nhập xuất chai chứa LPG, trong đó phải có các thông tin: Số sêri chai, lọai chai, ngày kiểm định ghi trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, ngày nhập, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng. Điều 29. Quy định về mặt bằng 1. Mặt bằng cửa hàng tối thiểu là 12 m2. 2. Cửa hàng phải cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 3 m về phía không có tường chịu lửa; Nếu có tường chịu lửa thì không yêu cầu khỏang cách giữa nguồn gây cháy và cửa hàng. Điều 30. Quy định về tồn chứa và bày bán chai chứa LPG 1. Chỉ được phép trưng bày trên giá quảng cáo những chai không chứa LPG. 2. Nơi chứa chai LPG phải bảo đảm thông thóang. Không được bố trí trong phòng kín, hầm kín. Trường hợp có kho chứa hàng, kho phải có ít nhất 01 cửa chính và 01 lối thóat dự phòng có cửa mở ra phía ngòai. 3. Không được cất giữ chai LPG ở khu vực cửa ra vào, lối đi công cộng. 4. Các chai chứa LPG, khi bán cho khách hàng phải còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm chất lượng, khối lượng và nhãn mác đã đăng ký. 5. Cấm tiến hành sửa chữa chai, nạp LPG tại cửa hàng. 6. Cấm bán chai chứa LPG mini đã nạp lại (các chai chứa chỉ cho phép nạp một lần). Chương 7 An tòan trong sử dụng và vận chuyển cahi chứa A LPG Điều 31. Quy định chung trong sử dụng và vận chuyển chai chứa LPG 1. Chai chứa LPG phải: a) Còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định kỹ thuật an tòan và chưa quá thời hạn kiểm định; b) Đăng ký sử dụng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật; c) Được niêm phong đúng quy cách; d) Có đầy đủ hồ sơ được lưu trữ theo quy định; đ) Có nguồn gốc xuất xứ, phù hợp với hợp đồng mua, bán hoặc hợp đồng đại lý kinh doanh LPG và đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP . 2. LPG trong chai phải bảo đảm đúng khối lượng theo thiết kế, nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố. 3. Khi cung cấp chai chứa LPG cho khách hàng sử dụng, cửa hàng LPG phải cung cấp cho khách hàng 01 bản phiếu giao hàng và 01 bản lưu tại cửa hàng, trong đó phải có các thông tin tối thiểu: Số sêri chai, lọai chai, thời gian kiểm định gần nhất ghi trên chai, tên, địa chỉ và điện thọai liên hệ của cửa hàng, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng. Điều 32. Quy định an tòan đối với việc vận chuyển chai chứa LPG tới khách hàng sử dụng Xe gắn máy (hai bánh) vận chuyển chai chứa LPG phải có giá đỡ chắc chắn, chai phải luôn ở vị trí thẳng đứng, van chai hướng lên trên. Nghiêm cấm việc vận chuyển chai chứa LPG cùng với người trong thang máy. Điều 33. Quy định về trách nhiệm an tòan của cửa hàng LPG đối với khách hàng sử dụng 1. Phải cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về an tòan khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; Quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai chứa LPG của cửa hàng. 2. Kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai chứa LPG xong, có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng. 3. Chỉ được thay thế, cung cấp cho khách hàng các lọai phụ kiện đảm bảo an tòan khi sử dụng và là lọai chuyên dùng cho sử dụng với LPG; Các ống mềm phải là lọai ngăn ngừa hoặc có bảo vệ được khỏi sự xâm hại của lòai gặm nhấm. 4. Thông báo cho khách hàng sử dụng biết quyền và trách nhiệm của khách hàng sử dụng LPG để đảm bảo an tòan, cụ thể: a) Các thông tin chi tiết về chai chứa LPG mà khách hàng sử dụng được cung cấp: Nguồn gốc xuất xứ, niêm phong đúng quy cách, nhãn hiệu hàng hóa, khối lượng LPG và thời hạn kiểm định chai chứa LPG; b) Khi phát hiện chai chứa LPG không bảo đảm an tòan, có nguy cơ gây cháy nổ (mùi LPG phát tán ra ngòai do van, phụ kiện không đảm bảo độ kín) phải ngừng sử dụng, báo ngay cho cửa hàng LPG đến khắc phục kịp thời; Không tự ý sửa chữa, thay thế thiết bị; c) Trường hợp khách hàng chuyển sang dùng chai LPG của thương nhân khác hoặc khi không có nhu cầu sử dụng chai chứa LPG, khách hàng sử dụng phải thông báo cho cửa hàng bán LPG để cửa hàng LPG thu hồi chai chứa LPG. Điều 34. An tòan vận chuyển chai chứa LPG bằng ô tô 1. Ô tô vận chuyển chai chứa LPG phải được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định hiện hành. 2. Chai phải xếp theo chiều thẳng đứng, van chai ở phía trên. Đối với chai có dung tích trên 99 lít thì chỉ được xếp một lớp. chai có dung tích dưới 99 lít cho phép xếp từ 2 lớp trở lên nhưng không được cao hơn thành xe và giữa hai lớp phải có lớp ván lót. 3. Cấm đỗ ô tô nơi gần nguồn gây cháy, nơi có nhiều người và phương tiện qua lại. Trường hợp ô tô tạm đỗ để bốc dỡ hàng phải đỗ ở nơi bảo đảm an tòan cho người và không cản trở các phương tiện giao thông khác. Điều 35. Quy định an tòan vận chuyển chai chứa LPG bằng đường thủy 1. Khi vận chuyển chai chứa LPG bằng đường thủy phải thực hiện các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của ngành hàng hải. 2. Chai chứa LPG trong khoang, hầm tàu phải được thông gió tự nhiên hoặc chụp hút gió cơ khí, miệng hút gió phải đặt tại điểm thấp nhất của khoang chứa. 3. Không được vận chuyển chai chứa LPG trong các container đóng kín. 4. Khoang chứa chai chứa LPG phải được trang bị hệ thống báo cháy tự động và hệ thống phun nước. Điều 36. Quy định an tòan vận chuyển chai chứa LPG bằng đường sắt Khi vận chuyển chai chứa LPG bằng đường sắt phải thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của ngành đường sắt. Chương 8 An tòan trong giao nhận, vận chuyển LPG bằng bồn chứa Điều 37. Quy định đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an tòan và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an tòan theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Việc tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an tòan được thực hiện theo quy định tại Khỏan 4 Điều 52 Thông tư này. Điều 38. Quy định đối với xe bồn, toa xe bồn 1. Xe bồn, toa xe bồn vận chuyển bồn chứa LPG phải được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định. 2. Phía ngòai mỗi bồn chứa LPG tại 2 bên và phía sau phải dán biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này. 3. Trên cabin xe và thành xe phải có số điện thọai liên hệ khẩn cấp. Độ cao chữ số không được nhỏ hơn 40 mm. 4. Bồn chứa LPG, thiết bị đo kiểm trên xe bồn, toa xe bồn phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và được kiểm định theo quy định. Điều 39. Quy định giao nhận LPG của xe bồn, toa xe bồn 1. Quy định chung a) Chỉ cho phép các phương tiện giao nhận LPG và các phương tiện khác cần thiết cho họat động của trạm đi vào khu vực tồn trữ, xuất và nhập LPG; b) Người điều khiển phải trực thường xuyên tại khu vực phương tiện xuất nhập trong suốt quá trình xuất nhập LPG. Ngay sau khi giao nhận xong, phải điều khiển phương tiện ra khỏi khu vực trạm; c) Các nguồn gây cháy phải được giám sát và áp dụng các biện pháp an tòan khi giao nhận LPG, cụ thể: - Tắt các động cơ ở trong vòng bán kính tối thiểu 5 m quanh điểm xuất và nhập LPG, trừ động cơ chuyên dụng dẫn động bơm, máy nén để xuất và nhập LPG; - Cấm: Hút thuốc, ngọn lửa trần, hàn, cắt kim lọai, các dụng cụ điện cầm tay, điện thọai di động, máy nhắn tin và các nguồn gây cháy khác trong vòng bán kính 15 m; - Khi xuất LPG từ xe bồn cho các bồn chứa trên công trường phải tắt các thiết bị lưu chuyển không khí, như các quạt lớn, có đầu hút cách điểm xuất LPG trong vòng bán kính 15 m; Tắt các máy, thiết bị có ngọn lửa trần, tia lửa, nguồn nhiệt. d) Khi đỗ xe để giao nhận LPG, phải đặt biển cảnh cáo "DỪNG LẠI", "CẤM LỬA" tại đầu và đuôi xe bồn. Toa xe bồn phải có các biện pháp ngăn chặn tránh các toa, đầu máy khác va chạm; đ) Khi xuất LPG, phải kiểm tra xác nhận rằng bồn nhận LPG và các phụ kiện của bồn đủ điều kiện an tòan theo quy định. Người thực hiện xuất LPG từ xe bồn hoặc toa xe bồn phải kiểm tra chắc chắn khả năng chứa, lượng tồn, lượng nhận của bồn nhận LPG. 2. Quy định an tòan khi giao nhận LPG cho xe bồn a) Khi chờ giao nhận LPG, xe bồn phải đỗ tại nơi an tòan có rào chắn phù hợp, cách nguồn lửa ít nhất 7 m, đầu xe bồn phải hướng về cửa thóat hiểm gần nhất. Xe bồn không được đỗ hoặc vận hành trong nhà xây kín 3 mặt; b) Trước khi thực hiện các thao tác giao nhận LPG xe bồn phải được nối đất và chèn lốp trước chắc chắn; c) Khi giao nhận LPG tại trạm, xe bồn phải đỗ ở vị trí quy định của trạm. Vị trí đỗ xe bồn khi xuất và nhập LPG phải thuận tiện để nối ống và thao tác các van, đầu xe quay về phía lối ra. Lối ra của xe không có vật ngăn cản trong suốt quá trình giao nhận LPG. 3. Quy định an tòan khi giao nhận LPG cho toa xe bồn Khi giao nhận LPG cho các toa xe bồn đòan tàu có toa xe bồn phải được cố định bằng phanh; Các toa xe bồn phải được bố trí để các hộp van của bồn chứa ở về cùng một phía của đòan tàu. Điều 40. Quy định an tòan vận chuyển bồn chứa LPG 1. Vận chuyển bồn chứa LPG bằng phương tiện đường bộ a) Người điều khiển xe bồn phải chấp hành đầy đủ các quy định của ngành giao thông đường bộ về vận chuyển hàng nguy hiểm; b) Không được đỗ xe bồn đang chở hàng qua đêm, đỗ ở nơi công cộng, ở lề đường trong khỏang thời gian trên 2 giờ, trừ trường hợp xe bồn bị hư hỏng hoặc chờ vào điểm giao hàng và phải đảm bảo: - Không đỗ xe dưới đường dây điện lực; - Đỗ cách xa khu vực dân cư tối thiểu 15 m; - Tránh xa các ngọn lửa trần; - Tránh xa nơi có các chất dễ cháy, nổ. 2. Vận chuyển bồn chứa LPG bằng phương tiện đường sắt, đường thủy An tòan về giao nhận, vận chuyển LPG bằng bồn chứa bằng phương tiện đường sắt, đường thủy phải tuân thủ quy định hiện hành. Chương 9 Trạm kiểm định chai chứa A LPG Điều 41. Quy định chung đối với Trạm kiểm định chai chứa LPG 1. Trạm kiểm định chai chứa LPG phải có tư cách pháp nhân và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG theo quy định tại điểm c Khỏan 1 Điều 56 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP . 2. Trạm kiểm định chai chứa LPG phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 43 Thông tư này. 3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Thông tư này. 4. Trạm kiểm định chai chứa LPG thuộc cơ sở kinh doanh LPG có sở hữu chai chứa LPG chỉ được kiểm định định kỳ chai chứa LPG thuộc sở hữu của cơ sở. Điều 42. Quy định về kiểm định chai chứa LPG 1. Kiểm định định kỳ chai chứa LPG theo quy định của nhà chế tạo nhưng chu kỳ không quá 5 năm so với lần kiểm định gần nhất. Với các chai đã sử dụng trên 20 năm, thời hạn kiểm định định kỳ không quá 2 năm. 2. Phải làm sạch bề mặt chai khi thực hiện kiểm định định kỳ. Phải thực hiện sơn lại chai và thay mới van chai khi kiểm định định kỳ. 3. Phải tiến hành kiểm định chai chứa LPG theo đúng các bước quy định tại quy trình kiểm định được phê duyệt. Điều 43. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG Trạm kiểm định chai chứa LPG chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG khi đảm bảo các yêu cầu sau đây: 1. Phải có đầy đủ các quy định an tòan, quy trình kiểm định chai chứa LPG được lãnh đạo phê duyệt theo quy định. 2. Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định, cụ thể: a) Thiết bị thu hồi LPG còn lại trong chai; b) Thiết bị đo chiều dày kim lọai, thiết bị siêu âm mối hàn; c) Thiết bị tháo lắp van chai; d) Thiết bị thử bền, thử kín; đ) Thiết bị lọai bỏ nước; e) Thiết bị kiểm tra bên trong; g) Thiết bị làm sạch bề mặt; h) Cân khối lượng; i) Thiết bị đóng dấu; k) Thiết bị hút chân không. Tất cả các thiết bị trên phải có các thông số kỹ thuật và công suất phù hợp với công suất kiểm định của trạm. 3. Có đầy đủ nhân lực cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định. Nhân viên trực tiếp thực hiện kiểm định chai phải được huấn luyện về chuyên môn và an tòan trong công tác kiểm định chai và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 2 năm. 4. Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. Điều 44. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm kiểm định chai chứa LPG theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này. 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị. 3. Danh sách cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai, các quyết định phân công nhiệm vụ. 4. Bản sao chứng chỉ chuyên môn, huấn luyện an tòan, huấn luyện phòng cháy chữa cháy của cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai. 5. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm định chai. 6. Danh mục quy trình vận hành và quy định về an tòan các thiết bị kiểm định. 7. Quy trình kiểm định chai của trạm kiểm định, quy định an tòan trạm kiểm định. Điều 45. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG 1. Cơ sở có trạm kiểm định chai chứa LPG nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG đến Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp). 2. Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hòan chỉnh hồ sơ. 3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này. 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG được cấp cho từng trạm kiểm định và có hiệu lực 02 (hai) năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận (01 tháng), cơ sở có trạm kiểm định gửi hồ sơ về Bộ Công Thương đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thời hạn tiếp theo. Chương 10 Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa A LPG Điều 46. Quy định chung đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG 1. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG phải có tư cách pháp nhân và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo quy định tại điểm c Khỏan 1 Điều 56 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP . 2. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 47 Thông tư này. 3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư này. Điều 47. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG khi đảm bảo các yêu cầu sau đây: 1. Có đầy đủ các quy định về an tòan, quy trình chế tạo chai chứa LPG và các quy trình kiểm tra chất lượng, sản phẩm sau chế tạo đã được lãnh đạo cơ sở phê duyệt. 2. Có các trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an tòan và chất lượng chai chứa LPG sau chế tạo, cụ thể: a) Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa; b) Hệ thống kiểm tra độ kín khí; c) Thiết bị kiểm tra không phá hủy: Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn, thiết bị đo chiều dày bằng siêu âm; d) Thiết bị kiểm tra thành phần, cơ tính của vật liệu chế tạo chai; đ) Thiết bị đo khối lượng; e) Thiết bị đo mô men xiết. 3. Có đầy đủ nhân lực vận hành các trang thiết bị kiểm tra và thợ hàn đáp ứng các yêu cầu: a) Nhân viên kỹ thuật vận hành các thiết bị kiểm tra phải được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện kỹ thuật an tòan theo quy định; b) Thợ hàn chai chứa LPG phải có chứng chỉ hàn thiết bị áp lực theo quy định. 4. Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. Điều 48. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này; 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị. 3. Danh sách nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực. 4. Bản sao chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện an tòan của nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực. 5. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai chứa LPG. 6. Danh mục quy trình và quy định về an tòan chế tạo chai chứa LPG. 7. Quy trình chế tạo một chai chứa LPG điển hình (bao gồm cả tính tóan bền). 8. Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo. Điều 49. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG 1. Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG đến Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp). 2. Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hòan chỉnh hồ sơ. 3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này. 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận (01 tháng), cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG gửi hồ sơ về Bộ Công Thương đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thời hạn tiếp theo. Chương 11 Tổ chức thực hiện Điều 50. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp 1. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác an tòan trong lĩnh vực LPG. 2. Phê duyệt báo cáo đánh giá rủi ro, kế họach ứng cứu khẩn cấp các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG thuộc doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do các Bộ, ngành hoặc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai. 3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với trạm kiểm định chai chứa LPG; Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG. Điều 51. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh LPG, tổ chức và cá nhân có liên quan trong phạm vi tòan quốc về việc thực hiện quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan khác về kinh doanh LPG. Điều 52. Trách nhiệm của Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an tòan trong lĩnh vực LPG đối với các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn quản lý. 2. Phê duyệt báo cáo đánh giá rủi ro, kế họach ứng cứu khẩn cấp các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG thuộc doanh nghiệp trên địa bàn quản lý ngòai quy định tại Khỏan 2 Điều 50 Thông tư này. 3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP . 4. Tổ chức thực hiện kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an tòan đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, thủ kho, nhân viên cửa hàng LPG theo quy định. Điều 53. Điều khỏan chuyển tiếp 1. Đối với các cơ sở tồn chứa LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG đã họat động trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu không đáp ứng được các yêu cầu của thông tư này thì phải áp dụng các giải pháp khắc phục và các biện pháp an tòan tăng cường. 2. Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tất cả các cơ sở kinh doanh LPG quy định tại khỏan 1 Điều này phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư này. Điều 54. Điều khỏan thi hành 1. Trong trường hợp có các quy định khác nhau về khỏang cách an tòan tại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành LPG hoặc văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có yêu cầu cao hơn. 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2012./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Hòang Quốc Vượng