Quyết định 94/2025/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành: 2025-12-16

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 94/2025/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2025 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý an tòan trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; Căn cứ Luật Điện lực ngày 30/11/2024; Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an tòan trong lĩnh vực điện lực; Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an tòan trong lĩnh vực điện lực; Căn cứ Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an tòan điện; Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BKHCN ngày 14/02/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 73/TTr-SCT ngày 21/11/2025 (sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 3164/BC-STP ngày 30/10/2025); ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh (bằng Phiếu biểu quyết). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về quản lý an tòan trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý an tòan trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2025. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Phó CVP theo dõi lĩnh vực; - Trung tâm CB - TH tỉnh; - Lưu VT, KT, KT 2 . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Báu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Q uản lý an tòan trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh H à Tĩnh (kèm theo Quyết định số 94 /2025/QĐ-UBND ngày 16/12 / 2025 của UBND tỉnh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định chi tiết khỏan 8 Điều 69 Luật Điện lực năm 2024 và điểm b khỏan 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an tòan trong lĩnh vực điện lực. 2. Quy định này áp dụng cho họat động sử dụng điện không nhằm mục đích truyền tải, phân phối điện quốc gia (đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh riêng), mà tập trung vào sử dụng điện cho sinh họat, sản xuất, dịch vụ, chiếu sáng công cộng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia họat động điện lực, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Chương II BIỆN PHÁP QUẢN LÝ AN TÒAN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN Điều 3. Quy định chung về an tòan điện Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện phải tuân thủ các quy định sau về an tòan trong sử dụng điện: 1. Tổ chức hoặc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an tòan điện; xây dựng nội quy và thực hiện sử dụng điện an tòan, tiết kiệm, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, tổ chức. 2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, an tòan điện và các quy định của pháp luật về an tòan điện. 3. Lắp đặt biển cấm, biển báo, tín hiệu cảnh báo về an tòan điện theo quy định của pháp luật. 4. Sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan. Điều 4. An tòan trong sử dụng điện cho sản xuất 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng điện cho sản xuất phải tuân thủ Luật Điện lực và các quy định của pháp luật có liên quan về an tòan điện, quy phạm trang bị điện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an tòan điện. 2. Người lao động trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo, quản lý, vận hành hệ thống điện của đơn vị sản xuất phải được huấn luyện, sát hạch, cấp thẻ an tòan điện theo quy định của pháp luật. 3. Các thiết bị, hệ thống thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, hệ thống chống sét, nối đất phải được nghiệm thu, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm định an tòan kỹ thuật và sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện, an tòan điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Sơ đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tế và phải được lưu giữ cùng với hồ sơ sửa chữa, bảo trì và hồ sơ kiểm tra trong suốt quá trình vận hành. 4. Việc lắp đặt trạm điện, thiết bị cao thế và đường dây cao thế nội bộ phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an tòan điện, quy phạm trang bị điện và quản lý vận hành theo Luật Điện lực và các quy định về bảo vệ an tòan công trình lưới điện áp cao. 5. Thiết bị điện phải bảo đảm chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, an tòan điện để bảo đảm an tòan cho người sử dụng điện. 6. Lưới điện thuộc phạm vi quản lý của tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải được lắp đặt và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, an tòan điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 7. Đường dây dẫn điện phải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo mặt bằng sản xuất thông thóang, tránh được các tác động cơ học và hóa học có thể gây hư hỏng; thường xuyên kiểm tra an tòan hệ thống điện, kịp thời sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện không đảm bảo chất lượng. Không sử dụng các kết cấu kim lọai của nhà xưởng, máy móc, đường ống kim lọai hoặc thiết bị chống sét làm dây “trung tính làm việc”. 8. Hệ thống điện tại khu vực dễ cháy, nổ phải được thiết kế, lắp đặt và sử dụng theo đúng quy định về an tòan phòng, chống cháy, nổ; phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng chống cháy, nổ chuyên dùng theo quy định của pháp luật. 9. Các thiết bị điện di động, máy hàn, điện phân, mạ điện phải phù hợp với quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an tòan có liên quan. 10. Khi xảy ra sự cố, tai nạn điện phải áp dụng ngay các biện pháp để khắc phục sự cố, tai nạn điện, cấp cứu, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm và kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 11. Phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra an tòan trong sử dụng điện. Điều 5. An tòan trong sử dụng điện cho sinh họat, dịch vụ 1. Khi thiết kế, lắp đặt, sử dụng thiết bị, dụng cụ điện phải bảo đảm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng của nhà sản xuất; bảo đảm an tòan điện, an tòan phòng cháy, chữa cháy, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tổng nhu cầu sử dụng điện năng của người sử dụng; dây dẫn điện phải có tiết diện và độ bền cách điện phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. 2. Khi lắp đặt đường dây dẫn điện từ công tơ đo đếm điện đến nhà ở, công trình, khu vực sử dụng điện phải đảm bảo chất lượng, an tòan, mỹ quan và không gây cản trở đến họat động giao thông vận tải, cứu thương, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 3. Trong mạch điện ba pha bốn dây, aptomat, cầu dao, cầu chì và các thiết bị đóng cắt điện khác không được đấu vào dây trung tính. 4. Trong mạch điện một pha hai dây, cầu chì và công tắc phải đấu vào dây pha, không được đấu vào dây trung tính. Thực hiện lắp đặt Aptomat chống dòng điện rò, cầu dao hai cực để đảm bảo an tòan cho người sử dụng điện. 5. Khi ký hợp đồng mua bán điện cho mục đích sinh họat, dịch vụ phải đăng ký đầy đủ thông tin về hệ thống điện cho bên bán điện như sau: tổng nhu cầu công suất sử dụng điện của nhà ở, công trình theo thực tế sử dụng; bảng kê các thiết bị và công suất sử dụng điện trong nhà ở, công trình; các thiết bị bảo vệ chống quá dòng đối với hệ thống điện trong nhà ở, công trình theo biểu mẫu đúng quy định do đơn vị bán điện cung cấp. 6. Trong quá trình sử dụng, không để các thiết bị điện, dụng cụ sử dụng điện phát nhiệt gần chất, vật liệu dễ cháy, nổ; bảo đảm an tòan đối với hệ thống điện trong nhà ở, công trình do mình sở hữu hoặc quản lý, sử dụng; thường xuyên kiểm tra an tòan hệ thống điện từ sau công tơ mua điện đến tất cả các dây dẫn, thiết bị điện, kịp thời sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm chất lượng. Khi nhu cầu sử dụng công suất tăng cao hơn so với công suất đăng ký, tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải thông báo cho bên bán điện để có phương án cấp điện phù hợp. 7. Khi xảy ra sự cố điện phải cắt điện và có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ gây cháy lan sang đồ vật, trang thiết bị khác trong nhà ở, công trình; thực hiện cứu nạn, cứu hộ; xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố hệ thống cung cấp điện. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý của mình, phải thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng liên quan tại địa phương, bên bán điện và các tổ chức, cá nhân xung quanh để phối hợp xử lý. 8. Phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra an tòan trong sử dụng điện. Điều 6. An tòan trong sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng 1. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng cần sử dụng các lọai bóng đèn tiết kiệm năng lượng (đèn LED, đèn năng lượng mặt trời), thiết bị cảm biến ánh sáng tự động, công nghệ điều khiển chiếu sáng thông minh và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng, bảo đảm chất lượng, an tòan, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường. 2. Tổ chức, cá nhân sử dụng điện chiếu sáng phải đảm bảo an tòan, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. 3. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng có trách nhiệm bảo vệ nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, đường dây, cột điện, tủ điện, hệ thống điều khiển và các thiết bị điện khác trên địa bàn quản lý. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, bảo đảm hệ thống chiếu sáng vận hành an tòan, ổn định; đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an tòan cho người quản lý, vận hành và sử dụng. 4. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió) để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 7. Trách nhiệm quản lý an tòan trong sử dụng điện 1. Sở Công Thương a) Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Quyết định này. b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an tòan điện trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định. c) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra họat động kiểm định an tòan kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện của tổ chức kiểm định, các tổ chức, cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện trên địa bàn quản lý. d) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện quy định an tòan trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. 2. Sở Xây dựng: theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an tòan điện đối với công trình nhà ở, công trình xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng. 3. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thiệt hại ban đầu, điều tra nguyên nhân, kết luận vụ cháy; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiến thức, kỹ năng phòng cháy trong sử dụng điện. 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: thực hiện các trách nhiệm quản lý nhà nước về an tòan trong sử dụng điện đối với các dự án đầu tư, các tổ chức, cá nhân họat động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý, cụ thể: a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an tòan điện, sử dụng điện an tòan, tiết kiệm cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. b) Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an tòan trong sử dụng điện (bao gồm hệ thống điện nội bộ sau công tơ) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ cao về tai nạn điện và cháy nổ. c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Công an tỉnh và Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về an tòan trong sử dụng điện và bảo vệ công trình điện lực trong phạm vi Khu kinh tế, Khu công nghiệp. d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) về tình hình an tòan trong sử dụng điện trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: a) Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để triển khai thực hiện Quyết định này, đảm bảo sử dụng điện an tòan, tiết kiệm và hiệu quả. b) Phối hợp kiểm tra an tòan trong sử dụng điện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 6. Ủy ban nhân dân các xã, phường a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các họat động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về an tòan điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn. b) Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã, hệ thống truyền thanh cơ sở phát nội dung tuyên truyền về an tòan điện; hướng dẫn người dân sử dụng điện an tòan, tiết kiệm điện và sử dụng thiết bị điện đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất. c) Chủ trì, phối hợp với đơn vị điện lực và các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra an tòan trong sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý. d) Kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu người dân khắc phục các tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an tòan điện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an tòan điện theo thẩm quyền. e) Tổng hợp tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an tòan trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 7. Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các Hợp tác xã dịch vụ điện và các đơn vị bán lẻ điện a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an tòan, tiết kiệm và hiệu quả; hướng dẫn việc lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện bảo đảm an tòan. b) Tổ chức kiểm tra an tòan trong sử dụng điện đối với các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, sinh họat, dịch vụ theo quy định pháp luật. c) Tổng hợp kết quả kiểm tra an tòan trong sử dụng điện, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định . 8. Các tổ chức, cá nhân có liên quan a) Có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện các quy định tại Quyết định này và quy định pháp luật về an tòan điện. b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ an tòan công trình điện lực, kiểm tra an tòan trong sử dụng điện khi có yêu cầu. c) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, dụng cụ điện, dây dẫn điện sau công tơ đo đếm điện năng thuộc trách nhiệm quản lý để đảm bảo sử dụng điện an tòan, tiết kiệm và hiệu quả trong họat động sản xuất, chiếu sáng công cộng, dịch vụ và sinh họat trên địa bàn tỉnh. Điều 8. Điều khỏan thi hành 1. Các nội dung khác có liên quan không được quy định trong Quy định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. 2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH