Quyết định 03/2022/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành: 2022-01-14

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2022/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 14 tháng 01 năm 202 2 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đảm bảo an tòan phòng cháy và chữa cháy đối vói nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 3 1 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về an tòan cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2021/BXD; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-CAT-PC07 ng ày 04 tháng 01 năm 2022. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đảm bảo an tòan phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Điều 2. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022. Điều 3. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Quốc Văn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TÒAN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ ĐỂ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ( Kèm theo Quyết định số 03 /202 2 /QĐ-UBND ngày 14 / 01 /202 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định trách nhiệm và nội dung nhằm đảm bảo an tòan phòng cháy và chữa cháy ( viết tắt là PCCC ) đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn t ỉnh Hưng Yên. Điều 2. Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn t ỉnh Hưng Yên có liên quan đến công tác PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Nhà ở hộ gia đình là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở ( theo Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở liên kế - TCVN 9411:2012 ) . 2. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng lẻ có sẵn ( đã hòan thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng ), có cải tạo, sử dụng một phần nhà để làm nơi sản xuất, kinh doanh ( cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ và các dịch vụ khác ) hoặc công trình phụ trợ phục vụ kinh doanh, sản xuất ( kho tàng, thu mua phế liệu ). Nhà được thiết kế có công năng để ở và sản xuất, kinh doanh mà có phần diện tích sản xuất, kinh doanh chiếm từ 30% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà ( không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy và chữa cháy và đỗ xe ) được xác định là nhà hỗn hợp. Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 1. Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề kinh doanh, sản xuất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp quy định của pháp luật về điều kiện bảo vệ môi trường; tuân thủ quy định về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép, trường hợp thay đổi công năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, điều kiện kinh doanh hoặc ý kiến của cơ quan quản lý ( nếu có ). 2. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC theo hướng ổn định, phù hợp với quy họach từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy họach xây dựng, phát triển tỉnh. 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định họat động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đọan kinh doanh, sản xuất của người dân. Chương II ĐIỀU KIỆN AN TÒAN PCCC ĐỐI VỚI NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ Ở RIÊNG LẺ) VÀ NHÀ ĐỂ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH Điều 5. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức họat động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia đình 1. Chủ hộ gia đình, chủ hộ sản xuất, kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định theo các khỏan 3, 3a, 3b Điều 5 và khỏan 2 Điều 6 Luật PCCC và được sửa đổi, bổ sung tại khỏan 2 và khỏan 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các quy định sau đây: a) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật , kiến thức , kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực t ham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát PCCC, địa phương tổ chức, t ham gia phong trào tòan dân PCCC tại địa phương . b) Phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân, thành viên, người làm việc trong nhà ( gia đình ) thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. Giả định tình huống, cách xử lý khi có sự cố về cháy, nổ; hướng dẫn và tổ chức cho các cá nhân, thành viên trong nhà thực tập để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra. c) Thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình. d) Phối hợp với các đơn vị, cá nhân được phân công thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC ( Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã hoặc UBND cấp xã ), cơ quan, tổ chức khác có họat động sản xuất, kinh doanh bên trong nhà để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an tòan PCCC theo quy định. đ) Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng an tòan các chất dễ cháy, nổ. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức họat động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia đình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định theo các k hỏan 3, 3b Điều 5 và Khỏan 2 Điều 6 Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các quy định sau đây: a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy đinh về PCCC do chủ hộ gia đình ban hành. b) Ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy định, phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC và duy trì các điều kiện an tòan PCCC thuộc phạm vi quản lý. 3. Các cá nhân, thành viên, người làm việc trong nhà có trách nhiệm thực hiện các quy định theo khỏan 3b Điều 5 Luật PCCC, được sửa đổi, bổ sung tại khỏan 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các quy định sau đây: a) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật , kiến thức , kỹ năng cơ bản về PCCC, biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại hộ gia đình; tích cực t ham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát PCCC, địa phương và do hộ gia đình, cơ sở tổ chức; t ham gia phong trào tòan dân PCCC tại địa phương. b) Thực hiện các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật và do chủ hộ gia đình, chủ hộ sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn, quy định . c) Bảo đảm an tòan về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định về an tòan PCCC. 4. Những người tại Khỏan 1, Khỏan 2, Khỏan 3 Điều này từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội PCCC cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. Điều 6. Điều kiện an tòan PCCC đối với nhà ở hộ gia đình Chủ hộ gia đình phải bảo đảm và duy trì điều kiện an tòan về PCCC đối với nhà ở hộ gia đình theo quy định tại khỏan 1 và khỏan 3 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và c hữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và c hữa cháy và các quy định sau đây : 1. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng : a) Gian phòng để ở cần bố trí tại tầng thấp, gần cầu thang, lối ra thóat nạn, ngăn cách với khu vực, gian phòng có bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bố trí gian phòng bảo quản, tích trữ xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ trong nhà . b) Gian phòng, khu vực để ô tô, xe máy, máy phát điện dự phòng và phương tiện, thiết bị khác có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu phải được ngăn cách hoặc có khỏang cách đến lối ra thóat nạn của nhà và nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt nhằm lọai trừ nguyên nhân gây cháy, cháy lan, bảo đảm thóat nạn an tòan cho người từ các gian phòng khác, tầng phía trên của nhà. Trường hợp, các gian phòng, khu vực bố trí trong không gian kín phải duy trì thường xuyên giải pháp thông gió phù hợp với đặc điểm của nhà . c) Nhà có tầng hầm, tầng bán hầm, cần có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói lan lên tầng trên qua cầu thang bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật của nhà . d) Biển quảng cáo lắp đặt bên ngòai nhà phải bảo đảm yêu cầu về an tòan phòng cháy và chữa cháy, không được gây ảnh hưởng, che lấp hoặc làm cản trở đến các lối thóat nạn và khả năng cứu hộ cứu nạn ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngòai trời QCVN 17:2018/BXD ). 2. Đường, lối ra thóat nạn của nhà : a) Nhà có 01 lối ra thóat nạn, cần bố trí thêm 01 lối ra thứ 0 2 qua ban công, lô gia, cửa sổ có mặt ngòai thông thóang, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, thang dây ngòai nhà để thóat nạn khi cần thiết. Trường hợp lối thóat qua lồng sắt, lưới sắt, cần có ô cửa có kích thước đủ rộng để cho người di chuyển thuận lợi . b) Trên đường, lối đi, cầu thang thóat nạn không sử dụng vật liệu dễ cháy để thi công, lắp đặt, trang trí nội thất; không bố trí, lắp đặt vật dụng, thiết bị nhô ra khỏi mặt tường có độ cao dưới 02 m; không lắp đặt gương soi trên đường, lối đi, cầu thang bộ thóat nạn. Chiều rộng của lối đi, bản thang thóat nạn phải bảo đảm cho người di chuyển thuận lợi ( chiều rộng tối thiểu là 0,7 m ) . c) Lối ra tại tầng 0 1 cần thóat trực tiếp ra ngòai, trường hợp thóat qua gian phòng khác phải duy trì chiều rộng lối đi và khỏang cách an tòan đến các vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt ( ô tô, xe máy ); không bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gầm cầu thang, buồng thang bộ, trên hoặc liền kề với đường, lối thóat nạn. Cửa tại lối thóat nạn tại tầng 0 1 cần sử dụng cửa bản lề ( cửa cánh ), hạn chế sử dụng cửa cuốn, cửa trượt, trường hợp lắp đặt cửa cuốn, phải có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. 3. Sắp xếp vật dụng, thiết bị, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà : a) Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối và đường thóat nạn; không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, ổ cắm điện, aptomat, cầu dao, thiết bị tiêu thụ điện có sinh nhiệt . b) Không bố trí, sử dụng các thiết bị có áp lực, dễ nổ ( bình xịt diệt côn trùng, bình gas mini ) gần vị trí sử dụng ngọn lửa trần để đun nấu, thiết bị điện có sinh nhiệt . c) Việc sử dụng nguồn lửa trong nhà phải bảo đảm các yêu cầu về an tòan PCCC: Bếp sử dụng khí LPG ( gas ) : Cần bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông thóang, cách xa thiết bị điện và lắp đặt thiết bị báo dò khí gas tại khu vực sử dụng khí gas; thường xuyên kiểm tra tình trạng của van khóa, dây dẫn và đóng van bình gas sau khi sử dụng; không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng, bình gas, dây dẫn khí, bếp không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện có mùi đặc trưng của khí gas phải kiểm tra và khóa ngay van bình, giữ nguyên hiện trạng của hệ thống điện ( không bật, tắt các công tắc thiết bị tiêu thụ điện vào thời điểm đó ), không dùng ngọn lửa trần ( bật lửa, diêm, đèn dầu, hương, nến ), mở cửa sổ, cửa chính ( tránh làm phát sinh tia lửa ) để thóat khí gas và báo cho đại lý cung cấp gần nhất . Bếp điện: Cần lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị bảo vệ phù hợp với công suất của bếp và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng . Bếp dầu: Cần bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, không dùng xăng hoặc xăng pha dầu để đun bếp dầu; khi cần rót thêm dầu đốt thì tắt bếp, để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt rồi mới bổ sung dầu, tắt bếp sau khi sử dụng . Thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã: Vách, trần, vật liệu trang trí khu vực thờ cúng là lọai không cháy hoặc khó cháy, không thắp hương khi không có người trong nhà, thường xuyên dọn dẹp, không để quá nhiều chân nhang; khi đốt vàng mã, khi đun nấu cần có người trông coi và có biện pháp ngăn tàn lửa để chống cháy lan . 4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện trong nhà : a) Hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện; có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ cần tính tóan công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị, vị trí lắp đặt, bố trí thiết bị phải bảo đảm yêu cầu về an tòan PCCC . b) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải bảo đảm yêu cầu về an tòan PCCC ( đặt trong ống gen, máng cáp, tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy ). Đảm bảo công suất truyền dẫn của dây điện với các thiết bị sử dụng, không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng 01 ổ cắm; trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt nguồn điện tới các thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng . c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng , không đảm bảo an tòan. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị không an tòan. 5. Trang bị phương tiện, thiết bị PCCC : Căn cứ theo điều kiện, quy mô của ngôi nhà, chủ hộ gia đình cần trang bị í t nhấ t 01 bì nh chữ a chá y, dụng cụ phá dỡ thông thường ( búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực ), đèn chiếu sáng sự cố, vị trí đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời sử dụng chữa cháy, mở cửa, thóat nạn an tòan khi xảy ra sự cố cháy, nổ . Đồng thời, có thể trang bị thêm hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, mặt n ạ phòng độc, thang dây, ống tụt cứu người. 6. Khi hàn cắt trong sửa chữa, cải tạo nhà phải thực hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy và trang bị các bình chữa cháy để xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Điều 7. Điều kiện an tòan PCCC đối với nhà để ở kết hợp kinh doanh, sản xuất Điều kiện an tòan về PCCC đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm và duy trì theo quy định tại các khỏan 2, 3, 4 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 6 Quy định này; các nhà thuộc diện quản lý về PCCC ( theo Phụ lục I Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ) phải lập, quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi họat động PCCC của cơ sở đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Pḥng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Bộ Công an. Đồng thời, khu vực sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia đình phải đảm bảo các yêu cầu về PCCC như sau: 1 . Bố trí mặt bằng công năng sử dụng : a) Gian phòng sản xuất, kho chứa thuộc nhóm F5.1, F5.2 (quy định tại Bảng 6, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An tòan cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2021/BXD) bố trí không quá 01 tầng hầm; không bố trí gian phòng sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí, chất lỏng cháy, vật liệu dễ bắt cháy, gian phòng để ở trong tầng hầm; không bố trí gian phòng có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B (quy định tại bảng C.1, Phụ lục C, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An tòan cháy cho nhà và công trình QCVN 06: 2021/BXD) trong ngôi nhà . b) Gian phòng sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cháy lan, ngăn khói với khu vực để ở của hộ gia đình, cầu thang bộ chung của các tầng và lối ra thóat nạn tại tầng 0 1 của nhà . c) Gian phòng sản xuất, kinh doanh, có bố trí gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt có tính chất nguy hiểm cháy, nổ khác phục vụ họat động sản xuất, kinh doanh phải được ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy . d) Biển quảng cáo lắp đặt bên ngòai nhà phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quảng cáo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngòai trời QCVN 17: 2018/BXD. 2 . Đường, lối ra thóat nạn : a) Lối ra thóat nạn tại tầng 0 1 của khu vực để ở phải ngăn cách với lối ra thóat nạn của khu vực sản xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy . b) Yêu cầu về đường, lối thóat nạn của khu vực, gian phòng, tầng sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật PCCC tại thời điểm cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng. Trong nhà ở nhiều tầng có sử dụng chung cầu thang bộ thóat nạn thì gian phòng sản xuất, kinh doanh hàng hóa có thể cháy được tại từng tầng nhà phải được ngăn cháy lan, ngăn khói với cầu thang bộ bằng kết cấu ngăn cháy, cửa ngăn cháy . c) Dây chuyền công nghệ bố trí trong khu vực sản xuất, bảo quản, sắp xếp vật tư hàng hóa, mặt bằng kinh doanh trong gian phòng sản xuất, kinh doanh, kho chứa phải được duy trì về chiều rộng của đường thóat nạn và khỏang cách từ vị trí xa nhất đến cửa thóat nạn của gian phòng . d) Cửa tại lối thóat nạn phải sử dụng cửa bản lề ( cửa cánh ). Trường hợp chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng cửa cuốn, cửa trượt phải duy trì chế độ thường mở của các cửa này trong thời gian có người làm việc. Cửa cuốn, phải có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. 3 . Sắp xếp vật dụng, thiết bị, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà : a) S ắ p x ế p, bả o quả n vật tư, hà ng hó a theo t ừng lọai, có cùng tính chất, cùng đặc điểm , việc sắp xếp , để trên bục kệ, giá hoặc chồng đống phải vững chắc, gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, lối thóat nạn của gian phòng, ngôi nhà . Vật tư, h àng hóa , hóa chất dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng, không để lẫn với các vật tư hàng hóa khác và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan. Không tập kết, bố trí vật tư hàng hóa trên các tuyến đường gây cản trở giao thông và có thể làm ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến từng nhà. b) Vật tư, h àng hóa dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao, khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. c) Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng trong khu vực sản xuất, kinh doanh, bảo quản vật tư, hàng hóa cháy được. Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật tư, hàng hóa dễ cháy , phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng , chất khí dễ cháy ( ô tô, xe máy ); khi dự trữ xăng, dầu, khí gas, hóa chất dễ cháy , nổ phục vụ sản xuất, phải bố trí khu vực bảo quản bên ngòai nhà bảo đảm yêu cầu thông thóang, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để gần lối ra thóat nạn của nhà . 4 . Hệ thống, thiết bị điện trong nhà : a) Hệ thống điện phải được lắp đặt riêng biệt cho khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực để ở của nhà. Phải bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện, có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp đặt thêm thiết bị, máy móc cần tính tóan công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị trên; vị trí lắp đặt, bố trí phải bảo đảm yêu cầu về an tòan PCCC . b) Tại khu vực có bảo quản, kinh doanh, sản xuất, sử dụng vật tư, hàng hóa, hóa chất dễ cháy phải sử dụng lọai dụng cụ điện, thiết bị điện là lọai an tòan cháy, nổ; thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng ngắt tự động và đặt bên ngòai kho . c) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải bảo đảm yêu cầu về an tòan PCCC ( đặt trong ống gen, máng cáp, tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy ). Không sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng 01 ổ cắm . d) Thiết bị tiêu thụ điện có phát sinh nguồn nhiệt không có biện pháp chụp bảo vệ thì không được bố trí gần ( khỏang cách ít nhất 0,5 m ) hoặc phía trên vật tư, hàng hóa cháy được . đ) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng , không đảm bảo an tòan. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị không an tòan. 5. T rang bị phương tiện PCCC : a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị phương tiện, thiết bị PCCC, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thóat nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói ( nếu có ) bảo đảm theo quy định của TCVN 3890: 2009 và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành . b) Các phương tiện PCCC phải được dán tem kiểm định và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định. 6 . Khi hàn cắt trong sửa chữa, cải tạo nhà phải thực hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy và trang bị các bình chữa cháy để xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 8. Xử lý chuyển tiếp 1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, n hà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã đưa vào họat động, sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 6, Điều 7 Quy định này . 2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC theo quy định tại k hỏan 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP . b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Quy định này của Ủy ban nhân dân cấp xã. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã: a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC theo quy định tại k hỏan 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP . b) Tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý . c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này của nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý ( trừ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ); xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC theo thẩm quyền. Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh 1. Công an tỉnh: a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn , tổ chức kiểm tra việc thực hiện ; trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp. b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC theo phân công, phân cấp; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc Phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC theo thẩm quyền. c) Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh , UBND các huyện , thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Quy định này. 2. Các sở, ban, ngành tỉnh t heo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện , thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định này./.