Thông tư 05/2021/TT-BCT
quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 2021-08-02

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TÒAN ĐIỆN Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 14/2014/N Đ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an tòan điện; Căn cứ Nghị định số 51/2020/N Đ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/N Đ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an tòan điện; Căn cứ Nghị định số 98/20 17/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an tòan điện. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về an tòan điện bao gồm: 1. Huấn luyện sát hạch an tòan, xếp bậc và cấp thẻ an tòan điện. 2. Nối đất kết cấu kim lọai của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an tòan đường dây điện trên không đối với điện áp từ 220 kV trở lên phòng tránh nhiễm điện do cảm ứng. 3. Đo, vẽ bản đồ cường độ điện trường. 4. Biển báo an tòan điện. 5. Thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an tòan đường dây điện cao áp trên không, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp, chế độ báo cáo tai nạn điện. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có họat động điện lực và sử dụng điện; sử dụng, vận hành các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an tòan kỹ thuật; tổ chức kiểm định an tòan kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiếu như sau: 1. Người vận hành, thí nghiệm, kiểm định, xây lắp, sửa chữa đường dây tải điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp là người lao động của các đơn vị: Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, thí nghiệm, kiểm định, xây lắp điện, dịch vụ sửa chữa, sử dụng điện để sản xuất (có trạm biến áp riêng). 2. Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo là người lao động của đơn vị điện lực họat động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi họat động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. 3. Người sử dụng lao động theo quy định tại khỏan 2 Điều 3 Bộ Luật Lao động . 4. Kiểm định an tòan kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện là việc kiểm tra, thí nghiệm, đánh giá theo quy trình về mức độ an tòan của thiết bị và dụng cụ điện trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng, vận hành trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 5. Người cho phép là người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường đã đảm bảo an tòan về điện. Chương II HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH, XẾP BẬC, CẤP THẺ AN TÒAN ĐIỆN Điều 4. Đối tượng được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an tòan điện 1. Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên. 2. Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức họat động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi họat động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. 3. Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp. Điều 5. Nội dung huấn luyện phần lý thuyết 1. Nội dung huấn luyện chung a) Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an tòan cho hệ thống điện; b) Biện pháp tổ chức để bảo đảm an tòan khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế họach; đăng ký lịch công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; giám sát an tòan trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại; c) Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an tòan: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; kiểm tra không còn điện; nối đất; lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an tòan, treo biển cấm, biển báo; d) Cách nhận biết và biện pháp lọai trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện; đ) Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm, kiểm định) các trang thiết bị an tòan, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động. 2. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây a) Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành đường dây; b) Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố đường dây điện; c) An tòan trong việc: Kiểm tra đường dây điện; làm việc trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện; chặt, tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an tòan đường dây điện; làm việc trên cao. 3. Nội dung huấn luyện cho người công việc vận hành thiết bị, trạm điện: a) Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành trạm điện; b) Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an tòan cho thiết bị điện, trạm điện; c) An tòan trong việc: Kiểm tra thiết bị điện; đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành; làm việc với các thiết bị điện; d) Phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện. 4. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện a) An tòan trong việc đào, đổ móng cột; đào mương cáp ngầm; b) An tòan trong việc lắp, dựng cột; c) An tòan trong việc rải, căng dây dẫn, dây chống sét; d) An tòan trong việc lắp đặt thiết bị điện. 5. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định a) Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an tòan cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm; biện pháp tổ chức đảm bảo an tòan khi thử nghiệm, kiểm định; b) An tòan điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện. 6. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện a) Đối với đường dây điện: An tòan trong việc sửa chữa trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện đi độc lập hoặc trong vùng ảnh hưởng của đường dây khác đang vận hành; b) Đối với thiết bị điện: An tòan trong khi làm việc với từng lọai thiết bị điện. 7. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt: An tòan trong việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt khi có điện hoặc không có điện. 8. Nội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện a) Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố; b) An tòan khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều khiển giữa điều độ viên với trực ban đơn vị quản lý vận hành. Điều 6. Nội dung huấn luyện phần thực hành 1. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an tòan, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động. 2. Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện. 3. Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an tòan phù hợp với công việc của người lao động. Điều 7. Tổ chức huấn luyện 1. Đối với người lao động quy định tại khỏan 1, khỏan 3 Điều 4 Thông tư này, người sử dụng lao động có trách nhiệm: a) Xây dựng tài liệu huấn luyện, sát hạch và quy định thời gian huấn luyện phù hợp với bậc an tòan và vị trí công việc của người lao động; b) Lựa chọn người huấn luyện, sát hạch theo quy định tại khỏan 3 Điều này; c) Tổ chức huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an tòan điện cho người lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả kiểm tra phần lý thuyết hoặc phần thực hành không đạt yêu cầu thì phải huấn luyện lại phần chưa đạt; d) Quản lý, theo dõi công tác huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an tòan điện tại đơn vị. 2. Đối với người lao động quy định tại khỏan 2 Điều 4 Thông tư này, Sở Công Thương có trách nhiệm: a) Xây dựng tài liệu và quy định thời gian huấn luyện, sát hạch phù hợp với bậc an tòan và vị trí công việc của người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; b) Lựa chọn người huấn luyện, sát hạch theo quy định tại khỏan 3 Điều này; c) Tổ chức huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an tòan điện cho người lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả kiểm tra phần lý thuyết hoặc phần thực hành không đạt yêu cầu, phải huấn luyện, sát hạch lại phần chưa đạt theo đề nghị của người sử dụng lao động. 3. Người huấn luyện, sát hạch về an tòan điện a) Người huấn luyện, sát hạch phần lý thuyết phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với chuyên ngành đó; b) Người huấn luyện, sát hạch phần thực hành có trình độ cao đẳng trở lên, thông thạo và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. 4. Hình thức và thời gian huấn luyện, sát hạch a) Huấn luyện lần đầu: Thực hiện khi người lao động mới được tuyển dụng. Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất 24 giờ; b) Huấn luyện định kỳ: Thực hiện hàng năm. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 08 giờ; c) Huấn luyện lại: Khi người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an tòan hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ; khi kết quả kiểm tra của người lao động không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên. Thời gian huấn luyện lại ít nhất 12 giờ. 5. Tùy theo điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động có thể tổ chức huấn luyện riêng về an tòan điện theo nội dung quy định tại Thông tư này hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an tòan lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy hoặc phối hợp với đơn vị huấn luyện khác được pháp luật quy định. 6. Chi phí tổ chức huấn luyện, cấp thẻ do người sử dụng lao động chi trả. Điều 8. Bậc an tòan điện Bậc an tòan điện được phân thành 5 bậc, từ bậc 1/5 đến 5/5 với kết quả sát hạch cả lý thuyết và thực hành đều phải đạt từ 80% trở lên. 1. Yêu cầu đối với bậc 1/5: a) Kết quả huấn luyện lần đầu về lý thuyết và thực hành đạt 80% trở lên; b) Có kiến thức về những quy định chung để đảm bảo an tòan khi thực hiện công việc được giao; c) Sử dụng và quản lý trang thiết bị an tòan, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định. 2. Yêu cầu đối với bậc 2/5: a) Hiểu rõ những quy định chung và biện pháp bảo đảm an tòan khi thực hiện công việc được giao; b) Sử dụng và quản lý trang thiết bị an tòan, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định; c) Hiểu rõ phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện; d) Có kiến thức về sơ cứu người bị điện giật. 3. Yêu cầu đối với bậc 3/5: a) Yêu cầu như đối với bậc 2/5; b) Có khả năng phát hiện vi phạm, hành vi không an tòan; c) Có kỹ năng kiểm tra, giám sát người làm việc ở đường dây hoặc thiết bị điện. 4. Yêu cầu đối với bậc 4/5 a) Yêu cầu như đối với bậc 3/5; b) Hiểu rõ trách nhiệm, phạm vi thực hiện của từng đơn vị công tác khi cùng tham gia thực hiện công việc; c) Có kỹ năng lập biện pháp an tòan để thực hiện công việc và tổ chức giám sát, theo dõi công nhân làm việc; d) Có khả năng phân tích, điều tra sự cố, tai nạn điện. 5. Yêu cầu đối với bậc 5/5: a) Yêu cầu như đối với bậc 4/5; b) Có kỹ năng phối hợp với các đơn vị công tác khác, lãnh đạo công việc, tổ chức tiến hành các biện pháp an tòan và kiểm tra theo dõi thực hiện công việc. Điều 9. Những công việc được làm theo bậc an tòan 1. Bậc 1/5 được làm những phần công việc sau: a) Được làm các công việc không tiếp xúc với thiết bị hoặc dây dẫn mang điện; b) Tham gia phụ việc cho đơn vị công tác làm việc trên thiết bị điện, đường dây điện. 2. Bậc 2/5 được làm những phần công việc sau: a) Làm phần công việc của bậc 1/5; b) Làm việc tại nơi đã được cắt điện hòan tòan. 3. Bậc 3/5 được làm những phần công việc sau: a) Làm phần công việc của bậc 2/5; b) Làm việc tại nơi được cắt điện từng phần; c) Làm việc trực tiếp với đường dây điện, thiết bị điện hạ áp đang mang điện; d) Thực hiện thao tác trên lưới điện cao áp; đ) Kiểm tra trạm điện, đường dây điện đang vận hành; e) Cấp lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây điện, thiết bị điện hạ áp. 4. Bậc 4/5 được làm những phần công việc sau: a) Làm phần công việc của bậc 3/5; b) Làm việc trực tiếp với đường dây điện, thiết bị điện cao áp đang mang điện; c) Cấp phiếu công tác, lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây điện, thiết bị điện cao áp. 5. Bậc 5/5 làm tòan bộ công việc thuộc phạm vi được giao. Điều 10. Thẻ an tòan điện 1. Việc cấp thẻ an tòan được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu; b) Khi người lao động chuyển đổi công việc; c) Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ; d) Khi người lao động thay đổi bậc an tòan. 2. Thời gian cấp thẻ cho người lao động thuộc đối tượng quy định tại khỏan 2 Điều 4 Thông tư này không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu hoặc ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ. Người sử dụng lao động có người lao động quy định tại khỏan 2 Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp thẻ đến Sở Công Thương bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ gồm có: a) Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an tòan hiện tại của người lao động; b) 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an tòan điện cũ (nếu có) của người lao động. 3. Mẫu thẻ an tòan theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 4. Sử dụng thẻ a) Thời hạn sử dụng: Từ khi được cấp cho đến khi thu hồi. b) Trong suốt quá trình làm việc, người lao động phải mang theo và xuất trình Thẻ an tòan điện theo yêu cầu của người cho phép, người sử dụng lao động và những người có thẩm quyền. 5. Các trường hợp thu hồi thẻ a) Khi người lao động chuyển làm công việc khác hoặc không tiếp tục làm việc tại tổ chức, đơn vị cũ; b) Thẻ cũ, nát hoặc mờ ảnh hoặc các ký tự ghi trên thẻ; c) Vi phạm quy trình, quy định về an tòan điện; d) Khi được cấp thẻ mới. 6. Thẩm quyền thu hồi thẻ: Do đơn vị cấp thẻ thực hiện. Chương III NỐI ĐẤT KẾT CẤU KIM LỌAI TRONG VÀ LIỀN KỀ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TÒAN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP TỪ 220 KV TRỞ LÊN PHÒNG TRÁNH NHIỄM ĐIỆN DO CẢM ỨNG ĐO VẼ BẢN ĐỒ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG Điều 11. Phạm vi nối đất 1. Cấp điện áp 220 kV: Trong và liền kề hành lang bảo vệ an tòan đường dây đến 25 m tính từ mép dây dẫn ngòai hoặc dưới cùng. 2. Cấp điện áp 500 kV: Liền kề hành lang bảo vệ an tòan đường dây đến 60 m tính từ mép dây dẫn ngòai hoặc dưới cùng. Điều 12. Đối tượng phải nối đất 1. Nhà ở, công trình có mái làm bằng kim lọai cách điện với đất: Nối đất mái. Các kết cấu kim lọai nằm dưới mái không phải nối đất. 2. Nhà ở, công trình có mái không làm bằng kim lọai: Nối đất tất cả các kết cấu kim lọai cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa. 3. Nối đất các kết cấu kim lọai cách điện với đất ở bên ngòai nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten ti vi, dây phơi. Điều 13. Kỹ thuật nối đất 1. Cọc tiếp đất được làm bằng thép tròn đường kính không nhỏ hơn 16 mm hoặc thép vuông có tiết diện tương đương hoặc thép góc có kích thước không nhỏ hơn (40x40x4) mm; chiều dài phần chôn trong đất ít nhất 0,8 m (theo phương thẳng đứng), một đầu cọc nhô lên khỏi mặt đất (không cao quá 0,15 m); nơi đặt cọc tiếp đất không được gây trở ngại cho người sử dụng nhà ở, công trình. Không được sơn phủ các vật liệu cách điện lên bề mặt cọc tiếp đất. Tại những nơi dễ bị ăn mòn, các cọc tiếp đất phải được mạ đồng hoặc mạ kẽm. 2. Dây nối đất có thể được làm bằng thép tròn đường kính không nhỏ hơn 6 mm hoặc thép dẹt kích thước không nhỏ hơn (24x4) mm và phải có biện pháp chống ăn mòn hoặc dây đồng mềm nhiều sợi tiết diện không nhỏ hơn 16 mm 2 . 3. Dây nối đất được bắt chặt với phần nổi trên mặt đất của cọc tiếp đất và kết cấu kim lọai cần nối đất bằng bu lông hoặc hàn. 4. Trường hợp nhà ở, công trình đã có nối đất an tòan đang được sử dụng thì không cần phải làm thêm cọc tiếp đất mà chỉ cần bắt chặt dây nối đất vào nối đất đó bằng bu lông hoặc bằng phương pháp hàn. Điều 14. Trách nhiệm nối đất và quản lý hệ thống nối đất 1. Trách nhiệm nối đất a) Đối với nhà ở, công trình có trước khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp chịu mọi chi phí và lắp đặt hệ thống nối đất; b) Đối với nhà ở, công trình có sau công trình lưới điện cao áp thì chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình tự lắp đặt hệ thống nối đất hoặc đề nghị đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp lắp đặt hệ thống nối đất và phải chịu mọi chi phí. 2. Quản lý hệ thống nối đất Chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình có các kết cấu kim lọai nối đất phải quản lý hệ thống nối đất. Khi phát hiện hệ thống nối đất hư hỏng hoặc có hiện tượng bất thường phải báo ngay cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp để phối hợp giải quyết. Điều 15. Đo, vẽ bản đồ cường độ điện trường 1. Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành trạm điện có trách nhiệm thực hiện việc đo, vẽ bản đồ cường độ điện trường trên tòan bộ diện tích mặt bằng trạm biến áp và niêm yết tại phòng điều khiển trung tâm của trạm. 2. Bản đồ cường độ điện trường cần được lập lại khi trạm điện có một trong những thay đổi ở phần mang điện từ 220 kV trở lên như sau: a) Thay đổi phạm vi bố trí trang thiết bị; b) Thay đổi khỏang cách giữa các vật mang điện; c) Giảm khỏang cách từ vật mang điện đến mặt đất. 3. Việc đo, kiểm tra trị số cường độ điện trường cần được thực hiện khi đưa công trình vào vận hành và được cập nhật khi có sự thay đổi. 4. Bản đồ cường độ điện trường phải có màu sắc khác nhau để phân biệt được trị số cường độ điện trường tại vị trí công tác. Cụ thể theo bảng sau: Chương IV BIỂN BÁO AN TÒAN ĐIỆN Điều 16. Phân lọai biển báo an tòan điện 1. Biển báo an tòan điện được chia thành 03 (ba) lọai: Biển cấm, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn, cụ thể trong Bảng sau: TT Lọai và nội dung biển Hình vẽ Quy cách biển (Cỡ hình ảnh và chữ theo hình vẽ tại Phụ lục II Thông tư này) 1 Biển cấm A Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người Hình 1a, 1b Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. B Cấm vào! Điện cao áp nguy hiểm chết người Hình 2 C Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người Hình 3 D Cấm đóng điện! Có người đang làm việc Hình 4 Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. 2 Biển cảnh báo A Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người Hình 5 Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. B Cáp điện lực Hình 6 Viền, chữ và mũi tên màu xanh tím hoặc đen chìm 1 , 2 mm; nền màu trắng. 3 Biển chỉ dẫn A Làm việc tại đây Hình 7 Nền phía ngòai màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng, chữ màu đen. B Vào hướng này Hình 8 C Đã nối đất Hình 9 Viền và chữ màu đen, nền vàng. 2. Ngòai những biển báo an tòan điện quy định tại khỏan 1 Điều này, tổ chức, cá nhân có thể xây dựng biển báo với nội dung khác để sử dụng nội bộ, phù hợp với tính chất công việc. Điều 17. Đặt biển báo an tòan điện 1. Đối với đường dây điện cao áp trên không, phải đặt biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên tất cả các cột của đường dây ở độ cao từ 2,0 m so với mặt đất trở lên về phía dễ nhìn thấy (Hình 1a hoặc 1b Phụ lục II Thông tư này). 2. Đối với đường cáp điện ngầm không sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật với các lọai đường ống hoặc cáp khác, phải đặt biển báo “CÁP ĐIỆN LỰC” trên mặt đất hoặc trên cột mốc, ở vị trí tim rãnh cáp, dễ nhìn thấy và xác định được đường cáp ở mọi vị trí; tại các vị trí chuyển hướng bắt buộc phải đặt biển báo; khỏang cách giữa hai biển báo liền kề không quá 30 m (Hình 6 Phụ lục II Thông tư này). 3. Đối với trạm điện có tường rào bao quanh, phải đặt biển “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên cửa hoặc cổng ra vào trạm (Hình 2 Phụ lục II Thông tư này). 4. Đối với trạm điện treo trên cột, việc đặt biển báo được thực hiện theo quy định đối với đường dây điện cao áp trên không. 5. Đối với trạm biến áp hợp bộ kiểu kín, trạm biến áp một cột, trạm đóng cắt hợp bộ ngòai trời, tủ phân dây (Tủ Piliar) phải đặt biển “CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên vỏ trạm về phía dễ nhìn thấy (Hình 3 Phụ lục II Thông tư này). 6. Trên bộ phận điều khiển, truyền động thiết bị đóng cắt đã cắt điện cho đơn vị công tác làm việc phải treo biển “CẤM ĐÓNG ĐIỆN! CÓ NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC” (Hình 4 Phụ lục II Thông tư này). 7. Trên rào chắn phải đặt biển “DỪNG LẠI! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” về phía dễ nhìn thấy (Hình 5 Phụ lục II Thông tư này). 8. Tại nơi làm việc đã được khoanh vùng, nếu cần thiết: Tại khu vực làm việc đặt biển “LÀM VIỆC TẠI ĐÂY” (Hình 7 Phụ lục II Thông tư này); đầu lối vào khu vực làm việc đặt biển “VÀO HƯỚNG NÀY” (Hình 8 Phụ lục II Thông tư này), “ĐÃ NỐI ĐẤT” (Hình 9 Phụ lục II Thông tư này). 9. Biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” quy định tại Điều 16 Thông tư này, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phải sơn trực tiếp (đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, xã, ấp thuộc các tỉnh, thành phố), lắp đặt biển báo chế tạo rời (đối với khu vực thị trấn, thị tứ và các thị xã, thành phố) vào đúng nơi quy định. Điều 18. Trách nhiệm đặt biển báo an tòan điện Trách nhiệm đặt biển báo tại Điều 17 Thông tư này được quy định như sau: 1. Chủ đầu tư (đối với công trình xây dựng mới) hoặc đơn vị quản lý vận hành (đối với công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng) có trách nhiệm đặt biển theo quy định tại các khỏan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Điều 17 Thông tư này. 2. Người giám sát thao tác có trách nhiệm đặt biển theo quy định tại khỏan 6 Điều 17 Thông tư này. 3. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác hoặc người cho phép đơn vị công tác vào làm việc có trách nhiệm đặt biển theo quy định tại khỏan 8 Điều 17 Thông tư này. Chương V THỎA THUẬN KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ AN TÒAN ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN TRÊN KHÔNG; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TAI NẠN ĐIỆN VÀ CÁC VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TÒAN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP Điều 19. Thỏa thuận khi xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an tòan đường dây cao áp trên không Việc thỏa thuận các biện pháp bảo đảm an tòan quy định tại khỏan 2 Điều 51 Luật Điện lực được thực hiện như sau: 1. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp có trách nhiệm gửi văn bản cho chủ công trình thông báo về thời gian tiến hành khảo sát hiện trường. 2. Việc khảo sát hiện trường nơi dự kiến xây dựng, cải tạo công trình và lập văn bản thỏa thuận với chủ công trình phải được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 3. Trường hợp không thỏa thuận được các biện pháp bảo đảm an tòan, đơn vị quản lý lưới điện cao áp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không thỏa thuận cho chủ công trình trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc khảo sát. Điều 20. Báo cáo về tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp Ngòai việc thực hiện khai báo tai nạn theo quy định của pháp luật về lao động, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp báo cáo cơ quan cấp trên (nếu có), Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp và Sở Công Thương thực hiện như sau: 1. Báo cáo nhanh tai nạn điện a) Thời gian báo cáo: Trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. b) Nội dung và hình thức gửi báo cáo: Theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, gửi bằng fax hoặc thư điện tử (file PDF). 2. Báo cáo định kỳ 6 tháng a) Thời gian báo cáo: Trước ngày 30 tháng 5 và 30 tháng 11 hàng năm các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh, thành phố báo cáo Sở Công Thương. b) Nội dung và hình thức gửi báo cáo: Theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, gửi theo đường công văn và thư điện tử. Chương VI ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Điều 21. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021. 2. Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an tòan điện hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. 3. Bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương. 4. Quy định chuyển tiếp a) Những biển báo an tòan điện hiện đang sử dụng có cùng nội dung nhưng khác về quy cách so với biển báo quy định tại Điều 16 Thông tư này thì vẫn được sử dụng cho đến khi thay thế. b) Các bản đồ cường độ điện trường hiện đang được sử dụng tại các trạm điện khác với quy định tại khỏan 4 Điều 15 Thông tư này vẫn được sử dụng cho đến khi thay thế. c) Đối với các thẻ an tòan điện hiện đang sử dụng theo quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an tòan điện, người sử dụng lao động vẫn được sử dụng cho đến khi thay thế. Điều 22. Trách nhiệm thi hành 1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 2. Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khó khăn, vướng mắc việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước. 3. Sở Công Thương có trách nhiệm: a) Xây dựng kế họach huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an tòan điện và thông báo cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị có các đối tượng quy định tại khỏan 2, Điều 4 Thông tư này; b) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; c) Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp trên địa bàn và báo cáo Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an tòan và Môi trường công nghiệp) trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm. 4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.